Le forniture centrali di gas possono essere situate in tutti i seguenti luoghi tranne: -
All'interno in una stanza speciale adibita solo a questo scopo
All'aperto
In un recinto
In un'area non sterile della sala operatoria
Il collettore deve essere alloggiato in una stanza ben ventilata costruita con materiale ignifugo, in mattoni o cemento, lontano dall'edificio principale dell'ospedale. Il locale collettore non deve essere utilizzato come deposito generico di bombole. Idealmente dovrebbe essere posizionato in modo da consentire l'accesso ai veicoli di consegna per evitare la movimentazione delle bombole per lunghe distanze. La stanza dovrebbe essere ben illuminata, con una temperatura controllata a 10-40°C e dovrebbe avere sufficienti segnali di avvertimento all'esterno e all'interno dell'edificio. Tutte le bombole vuote devono essere rimosse immediatamente dal locale del collettore. Solo le persone addestrate dovrebbero essere autorizzate a cambiare le bombole e un registro delle attività dovrebbe essere completato quando le bombole vengono cambiate.
Anesthesia Machine