处理原则：现场检查电容器有无明显故障，汇报值班调控人员。电容器不平衡保护Ⅰ段报警，若现场检查发现明显故障，则在备用交流滤波器可用的情况下，应先投入备用交流滤波器，再退出该交流滤波器进行检查处理；若无可用的备用交流滤波器，则加强监视。若现场检查未发现明显故障，则加强监视。电容器不平衡保护Ⅱ段报警，在备用交流滤波器可用的情况下，应在保护跳闸前投入备用交流滤波器，再将故障交流滤波器退出进行处理；若故障交流滤波器退出后将影响直流系统运行，且无可用的备用交流滤波器，应向值班调控人员申请降低直流功率的方式退出故障交流滤波器。电容不平衡保护Ⅲ段跳闸，检查备用交流滤波器投入情况及直流系统运行情况，汇报值班调控人员。发生跳闸时，应及时搜集故障录波图、事故记录、保护动作时间及一、二次设备检查结果并报送至相应管理部门。做好安措，尽快处理。
电容器_部件故障_不平衡
电容器_部件故障_不平衡
电容_部件故障_不平衡保护Ⅲ段跳闸