三、故障排查及处理(1)首先应检查保护器的控制回路接线有无错误或接头接触不良等现象。然后检查交流接触器或断路器的分合线圈工作电压是否正常。(2)如果接线正确,则应检查保护器安装位置是否会受到强电磁干扰。(3)再检查配电变压器的中性线,穿过零序互感器的中性线方向有无穿反;检查穿过零序互感器后的中性线有无重复接地现象;或者装在中性点接地线上的保护器是否错装在负荷侧的中性线上。(4)检查被保护线路与未保护线路上的电器设备电源线有无混线现象。(5)检查配电变压器的中性线(N线)与其他电气设备外壳接地保护线(PE线)有无混线。(6)检查装在两回出线上的保护器,穿过零序互感器的中性线有无交叉现象。(7)如果中性线接线与穿向正确,则应检查保护器的中性线引线接线端子的接触是否良好,或接地电阻是否符合要求。(8)在确认保护器的接线和中性线没问题的情况下,可采用更换一台新的保护器,来检测保护器的自身质量有无问题。(9)注意以上检查必须在人身和设备确保安全的情况下开展,如有查出问题需要处理时,必须按要求做好停电、验电、挂接地线等安全措施后,方可进行。