处理原则：如果内水冷系统主循环泵故障，备用泵投入运行正常，对故障主循环泵进行隔离检查期间禁止进行相关站用电切换操作。如果主循环泵电机有严重发热、冒烟现象，立即将内水冷室主循环泵400V电源、主循环泵电机安全开关断开，做好隔离措施。如果主循环泵电机外观检查正常，对主循环泵电机电源开关和安全开关进行检查，发现异常，断开电源开关柜电源开关，做好隔离措施。如果开关跳开，试合一次，如果试合成功，加强监视；试合不成功，进一步检查处理。
主循环泵电机_部件故障_发热
电机_组成_主循环泵
主循环泵_组成_内水冷系统
内水冷系统主循环泵_部件故障_故障
开关_部件故障_跳开
主循环泵电机_部件故障_冒烟