处理原则：对于220V直流系统两极对地电压绝对值差超过40V或绝缘降低到25kΩ以下，110V直流系统两极对地电压绝对值差超过20V或绝缘降低到15kΩ以下,应视为直流系统接地。直流系统接地后，运维人员应记录时间、接地极、绝缘监测装置提示的支路号和绝缘电阻等信息。用万用表测量直流母线正对地、负对地电压，与绝缘监测装置核对后，汇报调控人员。出现直流系统接地故障时应及时消除，避免造成继电保护或开关误动或拒动故障。直流接地查找方法及步骤如下：发生直流接地后，应分析是否由于天气原因或二次回路上的工作造成，如二次回路上有工作时，应立即拉开直流试验电源看是否为检修工作所引起。若空气潮湿，应首先对端子箱和机构箱直流端子排进行一次重点排查，对凝露的端子排用干抹布擦干或用电吹风烘干，并将驱潮加热器投入。对于非控保回路可使用拉路法进行直流接地查找。按事故照明、防误闭锁装置回路、户外合闸（储能）回路、户内合闸（储能）回路的顺序进行。其他回路的查找，应在检修人员到现场后，配合进行查找并处理。控保回路宜采用便携式仪器带电查找的方式进行，如需采用拉路的方法，应汇报值班调控人员，申请退出可能误动的保护。用拉路法检查未找出直流接地回路，应联系检修人员处理。当发生交流窜入问题时，参照交流窜入直流处理。
直流_部件故障_接地
万用表_检测工具_电压
开关_部件故障_拒动
直流_部件故障_接地
直流_部件故障_接地
继电保护_部件故障_误动
直流_部件故障_接地
继电保护_部件故障_拒动
开关_部件故障_误动
直流系统_部件故障_接地
直流系统_部件故障_接地
直流系统_部件故障_接地