二、原因分析(1)在TT系统中,当配电变压器的中性线(N线)未接地或接地不良时,此时按下保护器继电器(F)上的"试验""复位"按钮,使试验电阻回路投入工作,在零序互感器(TA)上产生零序电流,然后通过执行零件使接触器线圈(KM)失压,保护器就能正确动作。但进行接地试验时,保护器却不能动作,这是由于配电变压器中性点未接地或接地不良,漏电电流不能回到配电变压器中性点,不能形成回路,导致保护器的零序互感器检测不到剩余电流或低于设定的动作电流值而失效,因此保护器会拒动。配电变压器中性点未接地如图 1-21所示。(2)配电变压器中性点接地线若取在剩余电流动作保护器之后,则线路上的漏电电流经配电中性接地点形成回路,保护器的零序互感器不起作用,保护器就会发生拒动。配电变压器中性点接错如图 1-22 所示。 TATAL30L3L3  L3 L2oL¥¥1212oL2 Ll L10MLIN N 图 1-21图1-22配电变压器中性点接错(3)保护器额定剩余动作电流值选择过大或定值设置过大,而接地试验电阻值过大时,漏电电流达不到动作电流定值,保护器也会拒动。(4)当保护器自身有问题时,也会导致拒动作。例如:在运输和保管过程中不注意防振、防潮、防摔等,造成保护器内部零部件损坏;或者保护器出厂时本身质量出现问题,但此类问题概率较低。
保护器内部零部件_部件故障_损坏
保护器_部件故障_有问题
漏电电流_性能故障_不能形成回路
配电变压器中性点_部件故障_接地不良
中性线_部件故障_未接地
保护器_部件故障_拒动作
配电变压器中性点_部件故障_接错
接地试验电阻_性能故障_过大
保护器_部件故障_拒动
零序互感器_部件故障_不起作用
保护器额定剩余动作电流_部件故障_定值设置过大
中性线_部件故障_接地不良
N线_部件故障_接地不良
配电变压器中性点_部件故障_未接地
保护器_部件故障_拒动
保护器_部件故障_不能动作
保护器额定剩余动作电流_部件故障_选择过大
N线_部件故障_未接地
保护器_部件故障_拒动
配电变压器中性点_部件故障_接错
漏电电流_性能故障_达不到动作电流定值
保护器_部件故障_质量出现问题
配电变压器中性点_部件故障_未接地
零部件_组成_保护器