处理原则：现场检查换流变压器本体及附件，重点检查压力释放阀有无喷油、漏油，检查瓦斯继电器内部有无气体积聚，检查油色谱在线监测装置数据，检查换流变压器本体油温、油位变化情况；压力释放阀冒油，且换流变压器主保护动作跳闸时，在未查明原因、消除故障前，不得将换流变压器投入运行；压力释放阀冒油而重瓦斯保护、差动保护未动作时，应检查换流变压器油温、油位、运行声音是否正常，检查换流变压器是否过负荷和冷却器投入情况，检查本体与储油柜连接阀门是否开启、呼吸器是否畅通，并立即进行油色谱分析。如果色谱分析正常，应查明压力释放阀是否误动及误动原因；现场检查未发现渗油、冒油，应进一步检查二次回路；记录保护动作情况及一、二次设备检查结果并汇报。
换流变压器_部件故障_主保护动作跳闸
差动保护_部件故障_未动作
重瓦斯保护_部件故障_未动作
压力释放阀_部件故障_冒油
压力释放阀_部件故障_冒油