三、故障排除及处理(1)当发生避雷器爆炸故障后,一般能闻到较浓的焦糊味,比较直观,检查时容易被发现,处理方法较简单,在确保其他设备正常的情况下,可采取停电并做好安全措施后,更换新的避雷器即可。(2)在实际处理故障时,必须同时检查其他设备是否正常,特别在雷暴雨天气发生此类故障时,往往伴随着其他设备的故障。尤其是避雷器爆炸时发生的闪络或烧灼,或因雷击过电压没有得到完全释放,极易造成其他设备的绝缘受损,如母线固定的绝缘子、开关等设备的外壳绝缘受损,甚至有可能造成配电变压器故障等,所以检查时必须认真仔细。若发现其他设备故障应一并进行检修。(3)避雷器更换时,应检查其接地电阻是否合格,接地引线是否牢固、可靠。否则应进行检修。
绝缘_部件故障_受损
避雷器_部件故障_爆炸
避雷器_部件故障_爆炸
配电变压器_部件故障_故障
避雷器_部件故障_闪络
绝缘_部件故障_受损
避雷器_部件故障_烧灼