处理原则：检查自动切换的负荷运行情况，包括换流变压器及平波电抗器冷却器电源、水冷系统电源、低压直流充电装置、阀厅空调系统等。检查相关电源丢失情况及备自投动作情况。若备自投动作失败，则检查备自投动作失败原因并尽快恢复站用电正常供电。若400V母线进线断路器或母联断路器故障引起母线失压，联系检修人员检查处理。若保护动作引起母线失压，则检查相关10kV/400V站用变压器及400V母线，发现异常立即将故障设备隔离并联系检修人员检查处理。若未发现异常，则联系检修人员用兆欧表测量失压母线绝缘电阻是否正常。若上述检查后均未发现异常，可对母线进线断路器进行一次试合，若试合成功，则恢复站用电400V母线分段运行；试合不成功，则应立即隔离，联系检修人员检查处理。
母线_部件故障_失压
电源_部件故障_丢失
备自投_部件故障_动作失败
400V母线进线断路器_部件故障_故障
母线_部件故障_失压
兆欧表_检测工具_电阻
母联断路器_部件故障_故障