二、原因分析(1)过负荷运行造成断路。电缆运行中长期超负荷或三相负荷严重不平稳,电缆发热引起电缆绝缘强度降低或破坏,最终引发电缆短路烧断导线。(2)受外力破坏造成断路。市政建设、城市管理等部门管理和监管不到位,在相关市政开挖时未能及时与电力部门协调,擅自开挖、打桩等造成电缆受损,非电力管线工程施工单位未详细排模、查阅管线资料,盲目施工,导致电力电缆被破坏事故发生,以及电缆被盗引起断路。如图 3-8 所示。图3-8挖断的电缆(3)电缆施工管理不到位造成断路。电缆工程管理体系运作不畅,在施工及竣工资料的管理环节上不到位,出现图纸资料严重欠缺,电缆走廊上缺少标志桩、警示牌等,留下了很多历史遗留问题,这也是导致电缆破坏的主要原因。(4)电缆接头浸水氧化造成断路。因施工不良,绝缘胶未灌满,长期运行使电缆中间接头浸水,造成电缆绝缘损坏,引起接头氧化后导线断路。(5)电缆运行管理不到位造成断路。运行人员业务责任心不强,巡视不到位,电缆通道未得到及时维护,在城市建设项目施工中未与相关部门密切联系,造成电缆被挖断事故发生。
电缆_部件故障_运行管理不到位
电缆绝缘_部件故障_损坏
电力电缆_部件故障_破坏
电缆_部件故障_长期超负荷
电缆接头_部件故障_浸水氧化
绝缘胶_部件故障_未灌满
电缆_部件故障_破坏
电缆绝缘_部件故障_破坏
电缆通道_部件故障_未得到及时维护
电缆中间接头_部件故障_浸水
电缆_部件故障_断路
三相_部件故障_负荷严重不平稳
电缆_部件故障_断路
电缆_部件故障_被盗
电缆_部件故障_发热
电缆_部件故障_挖断
接头_部件故障_氧化
电缆_部件故障_短路
电缆接头_部件故障_断路
电缆_部件故障_受损
电缆绝缘_部件故障_强度降低
电缆_部件故障_断路
电缆走廊_部件故障_缺少标志桩
导线_部件故障_断路
电缆_部件故障_施工管理不到位
电缆_部件故障_工程管理体系运作不畅