处理原则：检查监控系统或在线监测系统数据是否正常，是否有报警信息，必要时取油样进行离线油色谱分析；对装置电源、通讯系统、在线监测油回路阀门、气压、加热、驱潮、排风等装置进行检查，如确定为在线监测装置故障，应将在线监测装置退出运行，并及时处理；在确认在线监测装置运行正常时，将油色谱在线监测周期改为最短，继续监视；如果特征气体增长速率较快，应立即取油样进行离线油色谱检测；如果特征气体增长速率较慢或趋于稳定，应继续监视运行，进行综合分析；根据综合分析结果进行缺陷定性及处理。
离线油色谱_检测工具_油
在线监测装置_部件故障_故障
特征气体_部件故障_增长速率较快