处理原则a）现场检查设备着火部位及火势情况。b）检查直流系统是否停运，若直流系统未停运，应立即紧急停运对应极。c）检查运行极是否过负荷。如果运行极过负荷运行，应汇报值班调控人员降低负荷。d）对干式平波电抗器进行及时灭火，若安装在室内时，应注意通风，必要时带好防毒面具，防止烟雾窒息。e）检查故障发生时现场是否存在引起电抗器着火的检修作业，如有应立即停止作业。f）平波电抗器着火时应立即汇报上级管理部门，及时报警。g）记录保护动作情况及一、二次设备检查结果并汇报。
运行极_部件故障_过负荷运行
直流系统_部件故障_未停运
电抗器_部件故障_着火
平波电抗器_部件故障_着火