处理原则：检查油浸式平抗套管炸裂情况。确认相应极闭锁后，应检查油浸式平抗冷却器风扇及潜油泵已停止运行。认真检查核对设备保护动作信号、一二次回路、直流电源系统运行情况。检查运行极是否过负荷。如果过负荷运行，应汇报值班调控人员降低负荷。快速隔离故障油浸式平抗。记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。提前布置故障油浸式平抗检修试验工作的安全措施。
风扇_组成_油浸式平抗
冷却器_组成_油浸式平抗
油浸式平抗冷却器风扇_部件故障_停止运行
极_部件故障_闭锁
潜油泵_部件故障_停止运行
风扇_组成_冷却器