处理原则：读取、记录该故障位置信息。如为单系统报警，评估风险后，可重启该系统阀控装置。若报警信号复归，应确保运行人员工作站与现场设备状态一致；如报警信号未复归，则密切监视直流系统运行情况。如冗余系统报警信息一致，应密切监视直流系统运行情况或根据实际情况申请停运检查处理。当单阀内无冗余晶闸管时，应及时向调度申请停运该阀组，做好隔离措施，联系专业人员处理。
报警信号_部件故障_未复归
单阀_部件故障_无冗余晶闸管