处理原则：现场检查油浸式平抗本体及附件，重点检查压力释放阀有无喷油、漏油，检查瓦斯继电器内部有无气体积聚，检查油色谱在线监测数据，检查油温、油位变化情况。压力释放阀冒油，且油浸式平抗保护动作跳闸时，在未查明原因、消除故障前，不得将油浸式平抗投入运行。压力释放阀冒油而重瓦斯保护未动作时，应检查油温、油位、运行声音是否正常，检查油浸式平抗是否过负荷和冷却器投入情况，检查本体与储油柜连接阀门是否开启、呼吸器是否畅通，并立即进行油色谱分析。如果色谱分析正常，应查明压力释放阀是否误动及误动原因。现场检查未发现渗油、冒油，应进一步检查二次回路。记录保护动作情况及一、二次设备检查结果并汇报。
油浸式平抗保护动作_部件故障_跳闸
压力释放阀_部件故障_冒油
重瓦斯保护_部件故障_未动作
压力释放阀_部件故障_冒油