处理原则：换流阀运行过程中声音明显增大时，并伴有放电、爆裂声时，应立即查明原因并采取相应措施，检查在线检测装置和阀避雷器有无异常现象，检查阀塔悬吊结构有无异常，必要时将换流阀停运登塔检查。若换流阀在运行过程中响声比平常增大而均匀时，应检查电网电压情况，确定是否为电网电压异常引起，同时检查换流阀负荷情况，并加强对换流阀运行监视。运行中听到水声时，应立即检查换流阀冷却系统有无渗漏，检查阀漏水检测装置有无动作，若确认阀塔漏水，应立即申请停运处理。
阀塔_部件故障_漏水
换流阀_部件故障_爆裂声
换流阀_部件故障_放电
换流阀_部件故障_声音明显增大
电网电压_性能故障_异常