三、故障排查处理(1)加强现场计量装置的日常巡视管理,当发现壁挂式表箱松动脱落,应及时记录缺陷,如造成用户失电的,应采取临时措施确保用电。(2)对于无需更换表箱或导线的,根据用户所在地的环境条件重新选择安装位置,确保墙体可牢固固定膨胀螺栓。(3)对于需要更换表箱或导线的,尽快安装施工计划,断开上级电源后根据用户所在地环境条件更换新表箱。(4)安装时注意工艺质量,使用合格的固定附件,潮湿地区最好选择镀锌的螺栓和连接件。
壁挂式表箱_部件故障_松动脱落