处理原则：如果套管配置SF6压力显示，现场检查确认SF6压力显示情况。如果现场无法检查SF6压力显示情况，应检查报警回路是否正常；如果为误报警，申请主管生产领导批准，为防止保护误动作，退出第三级跳闸保护，现场加强监视；检查SF6压力值历史数据，判断套管是否存在SF6气体泄漏；如果为第一级报警，应密切监视套管运行情况，若SF6压力未继续降低，可采取在线补气，补气前应退出压力低跳闸保护；若SF6压力持续降低，应向值班调控人员申请停运处理；如果为第二级报警，立即向值班调控人员申请停运处理；记录换流变压器保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报；提前布置故障换流变压器检修试验工作的安全措施。
SF6气体_部件故障_泄漏
SF6压力_性能故障_持续降低