处理措施：首先应对变压器进行外部检查。查不出异常现象时，再由继电器内聚的气体多少、颜色、化学成分来鉴别。根据气体的多少可以估计变压器故障的大小，气体无色无味是空气，动作原因是变压器排出的气体所致。如气体可燃，则其动作系由内部故障引起的。在鉴别气体时必须迅速，否则时间一长，颜色就会消失。如气体是可燃的，无论有无备用变压器，也必须停下来查明原因，如果根据气体仍查不出原因，可进行变压器油的简化试验，如闪光点比过去记录低5℃以上时，则证明变压器内部有故障，必须修理。
变压器_部件故障_故障