三、故障排除(1)发生拉线断落后,应及时组织进行现场勘察和故障原因分析。(2)查看现场抢修作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。(3)断开低压线路的电源,运行单位立即组织抢修人员赶赴现场,并在开关操作手柄上悬挂"禁止合闸,线路有人工作"标志牌。(4)根据现场实际情况,必要时在故障拉线适当距离以外设置围栏,临近道路的线路,在道路两侧应设立交通警示标志牌,并设专人看守,必要时联系交警部门指挥交通。(5)及时汇报上级部门,并由95598供电服务平台发布临时检修停电信息。(6)根据现场情况确定合理的施工方法。(7)根据选定的施工方法制定抢修方案,包括组织措施、技术措施、安全措施等。(8)根据抢修方案选择所需材料的型号、规格和数量。(9)根据抢修方案和现场工作内容选择合适的施工器具。(10)落实安全组织措施后,工作许可人应做好线路停电、验电、挂设接地线、悬挂标志牌等安全技术措施,向工作负责人办理许可手续。(11)施工前工作负责人向全体工作班成员进行"三交三查",工作班成员应确认签名。(12)打好临时拉线。一般采用锚桩临时拉线法,这样可以快速组织抢修,缩短抢修时间,也可制作正式拉线;待拉线收紧调整好后再将松弛拉线拆除。(13)采用临时拉线的,待临时拉线制作好后,将松弛拉线拆除,重新制作拉线,调整紧固拉线,待拉线收紧调整好后再将临时拉线拆除。(14)拆除现场安全围栏等设施,收回工器具、材料并清理现场,工作负责人召开站班会,自验收合格后,组织抢修人员撤离作业现场。(15)工作负责人向工作许可人汇报工作结束,工作许可人拆除所有安全措施后,按操作步骤进行送电。(16)工作总结,并由95598 供电服务平台发布送电信息。
拉线_部件故障_断落