处理原则：检查换流变压器套管炸裂情况；确认换流变压器交流侧断路器跳闸、相应阀组或极闭锁后，应检查确认换流变压器风扇及潜油泵已停运；认真检查核对换流变压器差动保护动作信息，同时检查其它设备保护动作信号、一二次回路和直流电源系统运行情况；检查运行阀组或极是否过负荷。如果过负荷运行，主控站值班员不待国调调度指令立即将该极（单元）或换流器输送功率控制到当前电压水平下最大允许功率；快速隔离故障换流变压器；记录换流变压器保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报；提前布置故障换流变压器检修试验工作的安全措施。
断路器_组成_换流变压器
潜油泵_部件故障_停运
风扇_组成_换流变压器
换流变压器套管_部件故障_炸裂
套管_组成_换流变压器
阀组_部件故障_闭锁
换流变压器风扇_部件故障_停运
换流变压器_部件故障_差动保护动作
极_部件故障_闭锁
换流变压器交流侧断路器_部件故障_跳闸