处理原则：现场检查外水冷系统设备、原水泵及工业水池水位是否正常。如果为外水冷处理设备故障，视情况切换至备用设备或采取旁通措施，恢复外水冷补水。如果水冷控制单元故障，手动启动原水泵并旁通水处理系统对喷淋水池进行补水。如果相应极原水泵故障，检查备用泵自动运行情况，若未自动切换，则手动切换至备用原水泵运行。如果原水泵全部故障，通过消防栓或邻近喷淋水池接临时水带对喷淋水池进行紧急补水，加强水位监视。
原水泵_部件故障_故障
水冷控制单元_部件故障_故障
极原水泵_部件故障_故障
外水冷处理设备_部件故障_故障