二、原因分析(1)当台区内采用分级保护方式时,因各级保护器的额定动作时间选择不当或用户家保安装投运率低,单相用户内线漏电在每相上累计不均匀,使保护器经常发生越级跳闸或造成误动作。另外,多分支漏电之和也可以造成越级误动。(2)三相负荷不平衡,导致三相泄漏电流相差较大,造成三相矢量之和的剩余电流增大,就会导致保护器频繁动作或误动作。(3)当保护器负载侧的中性线重复接地,也会使正常的工作电流经接地点分流入地,造成保护器误动作,或用户侧有中性线与其他回路的中性线连接或接地,或后方有相线与其他回路的同相相线连接,则接通负载时都会造成保护装置误动作。(4)当配电变压器外壳接地、中性线接地和避雷器接地,三者共接在一个接地装置上,通常称为"三位一体"。如果总保护器安装在电源中性点的接地线上,中性线应先穿过保护器的零序互感器后,再和配电变压器外壳接地线、避雷器接地线相连共同接地。如果中性线接地线和避雷器接地线连接后再穿过保护器的零序互感器接地,就有可能在雷电季节时影响剩余电流动作保护器的正常运行导致误动作。(5)变频设备和强弱电同杆架设引起的误动作。公用变压器下一些小企业使用的变频设备,以及农户家中的变频空调等,当采用鉴相鉴幅或脉冲型保护器时,可能产生误动作。通信、有线电视等弱电线路与低压线路同杆架设的情况下,也可能会引起保护器误动作。(6)配电网中的高次谐波干扰引发的误动作。高次谐波中的3次、9次谐波属于零序对称波。在这种情况下,电流通过对地泄漏电阻和对地电容就容易使保护器误动作,比如单相电机通过电容移相启动等。(7)分断空载变压器或低压电路开闭等操作过电压,以及雷电过电压引起的误动作。由于过电压通过负载侧的对地电容形成对地电流,在零序电流互感器的感应脉冲电压并引起误动作。(8)电磁干扰因素引起的误动作。保护器附近有大功率电器,当其开合时产生电磁干扰,或者保护器附近装有的交流接触器、电流互感器、大电流母线等引起保护器误动作。当两路出线装有不同型号的保护器或其中一路的用电负荷较大时的启动过程中,强电场可能影响到临近线路的保护器误动作。(9)剩余电流和电容电流引起的误动作。一般情况下,三相对地电容差别不大,形成的电流矢量和为零,保护器不会动作。如果开关电器各相合闸不同步或因跳动等原因,使各相对地电容不同等充电,就会导致保护器误动作。(10)保护器自身故障或其他如偏离使用环境温度、相对湿度、机械振动过大等超过保护器设计条件时也可造成保护器误动作。
中性线_部件故障_接地
保护器_部件故障_误动作
保护器_部件故障_误动作
保护器_部件故障_误动作
中性线_组成_保护器
三相_部件故障_负荷不平衡
中性线_部件故障_连接
保护器负载侧的中性线_部件故障_重复接地
保护装置_部件故障_误动作
工作电流_性能故障_分流入地
保护器_部件故障_误动作
保护器_部件故障_误动作
三相_部件故障_泄漏
剩余电流_性能故障_增大
保护器_部件故障_误动作
保护器_部件故障_误动作
电流_性能故障_相差较大
保护器_部件故障_额定动作时间选择不当
脉冲型保护器_部件故障_误动作
保护器_部件故障_频繁动作
相线_部件故障_连接
保护器_部件故障_误动作
保护器_部件故障_误动作
保护器_部件故障_越级跳闸
保护器_部件故障_误动作
同相相线_部件故障_连接
保护器_部件故障_故障