处理原则：检查记录监控系统告警信息，现场记录有关保护及自动装置动作情况。检查一次设备情况，重点检查直流避雷器接地引下线有无放电痕迹、外绝缘的积污状况、表面及金具是否出现裂纹或损伤。查找接地点，判明故障原因后，立即将现场情况汇报值班调控人员，按照值班调控人员指令隔离故障，联系检修人员处理。查找故障时，应遵守《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》规定，与故障设备保持足够的安全距离，防止跨步电压伤人。
自动装置_部件故障_动作
外绝缘_部件故障_积污