处理原则：检查压力是否正常，检查油位是否正常，有无渗漏油现象，手动释压阀是否关闭到位；检查油泵电源是否正常，如空开跳闸可试送一次，再次跳闸应查明原因；如热继电器动作，可手动复归，并检查打压回路是否存在接触不良、元器件损坏及过热现象等；检查延时继电器整定值是否正常；解除油泵打压超时自保持后，若电动机运转正常，压力表指示无明显上升，应立即断开电机电源；若无法及时处理时，汇报值班调控人员，必要时申请停电处理。
空开_部件故障_跳闸
元器件_部件故障_损坏