二、原因分析(1)隔离开关绝缘老化。由于开关长时间过负荷运行或连接点接触不良,引起开关底座长期发热,或运行时间接近产品寿命,造成开关底座绝缘老化,使该处绝缘电阻值下降,从而引起相间短路,并造成开关烧毁。(2)动触头与静触头接触不良。由于动触头紧固螺丝松动,触头夹紧弹簧松弛变形,在使用中可能是静触头侧单边接触,夹力不够导致部分触指与动触头不接触,使触指与动触头接触面减少,动静触头存在污垢等,还有设备长期运行后材料易氧化锈蚀使接触电阻增加等,在通过工作电流时引起接触点发热、放电等现象,造成弧光短路,并烧毁设备。(3)开关两端导线(体)接触不良。开关两端导线(体)安装时由于螺栓未紧固、锈蚀等原因,造成接触点松动,接触电阻增大,在电流通过时引起该处发热,严重时烧毁设备。(4)运行维护不到位。由于运行维护不到位使隔离开关各部分有严重积垢,积聚的灰尘和油污易引起相间闪络或短路,造成弧光短路,并烧毁设备。(5)隔离开关合闸不到位。因合闸不严或合闸不到位;导致导电部分的动、静触头接触不良,引起接触点发热、放电等现象,造成弧光短路,并烧毁设备。(6)小动物侵人。配电柜(箱)进出线孔洞未做封堵或防小动物设施破损、缺失,易发生小动物侵入隔离开关造成相间短路,并烧毁设备。(7)分合闸操作不规范。停送电出现的误操作,停电时断路器尚未断开电源,先拉隔离开关,造成带负荷拉闸,送电时带负荷合闸,此类操作造成弧光短路,严重时烧毁设备。
接触点_部件故障_放电
相间_部件故障_短路
接触点_部件故障_放电
动触头_部件故障_不接触
开关_部件故障_过负荷运行
开关_部件故障_烧毁
触头_部件故障_弧光短路
开关底座_部件故障_发热
接触点_部件故障_发热
进出线孔洞_部件故障_未做封堵
紧固螺丝_组成_动触头
相间_部件故障_闪络
静触头_部件故障_接触不良
接触点_部件故障_弧光短路
导线_部件故障_接触不良
接触电阻_性能故障_增加
动触头紧固螺丝_部件故障_松动
触头夹紧弹簧_部件故障_松弛变形
连接点_部件故障_接触不良
接触点_部件故障_发热
触指_部件故障_接触面减少
接触电阻_性能故障_增大
螺栓_部件故障_锈蚀
夹力_性能故障_不够
隔离开关_部件故障_弧光短路
防小动物设施_部件故障_破损
相间_部件故障_短路
开关底座_部件故障_绝缘老化
触指_部件故障_不接触
分合闸_部件故障_操作不规范
静触头_部件故障_侧单边接触
相间_部件故障_短路
动触头_部件故障_接触面减少
动静触头_部件故障_污垢
防小动物设施_部件故障_缺失
隔离开关绝缘_部件故障_老化
螺栓_部件故障_未紧固
隔离开关_部件故障_合闸不到位
动触头_部件故障_接触不良
夹紧弹簧_组成_触头
绝缘电阻值_性能故障_下降
隔离开关_部件故障_严重积垢
触头_部件故障_接触不良
接触点_部件故障_松动