重瓦斯保护动作现象：监控系统发出油浸式平抗重瓦斯保护动作报警信息。处理原则：立即汇报调度部门。现场检查保护范围内一次设备有无故障点。重点检查油浸式平抗有无喷油、漏油、冒烟，套管有无闪络、破裂，瓦斯继电器内部有无气体积聚，压力释放阀是否动作或其它明显的故障迹象。检查跳闸前的负荷以及跳闸后的油温、油位变化情况。检查冷却器电源是否已切除，如不具备自动切除功能，应立即手动切除冷却器电源；查看油色谱在线监测装置数据，检查各组分气体浓度，取油样进行油色谱分析。检查故障发生时现场是否存在检修作业，是否存在引起保护动作的可能因素，如果有检修作业应立即停止工作。综合各部位检查结果和继电保护装置动作信息，分析确认故障设备，快速隔离故障设备。检查运行极是否过负荷。如果过负荷运行，主控站值班员应不待国调调度指令立即将该极输送功率控制到当前电压水平下最大允许功率。确认保护范围内无故障后，应查明保护是否误动及误动原因。搜集故障录波图、事故记录、保护动作时间及一、二次设备检查结果并报送至相应管理部门。确认故障设备后，应提前布置检修试验工作的安全措施。
重瓦斯_部件故障_保护动作
油浸式平抗重瓦斯_部件故障_保护动作