处理原则：如果报警时正在进行直流功率升降操作，应申请调度暂停操作。现场处理前，应检查电压应力情况，若发现处理过程中可能向上调档启动电压应力保护强制降档功能时，应将该阀组其它换流变压器分接开关切至就地控制方式后，再进行检查处理。现场检查发出报警的异常相分接开关，查看机械档位显示、行程表盘位置，并与相邻正常相及运行人员工作站显示对比；重点检查操作机构外观是否变形、传动杆是否脱落等，如果有以上情况，应立即申请停电处理。现场人员可申请调度将控制后台上对应极换流变压器分接开关转为远方手动控制。检查异常相分接开关操作电机电源开关是否跳开，根据检查情况采取处理措施。如果电机电源开关未跳开：首先尝试远方手动调节异常相的分接开关同步；若调节失败，在确认备用控制系统正常的情况下切换控制系统，再次进行远方手动调节同步；若远方手动调节仍然失败，应调节正常相分接开关，使相间不同步差1档；尝试就地电动操作异常相分接开关与正常相同步，调节时应有人监视分接开关是否滑档，一旦发现立即断开电机电源开关；如果就地电动调节失败，应通知专业人员检查处理，同时申请调度将正常相分接开关调节到与故障相同步，调节过程中应注意角度与电压的变化在正常范围内，期间做好直流系统运行状况监视。如果电机电源开关跳开：调节正常相分接开关，使相间不同步差1档；使用万用表检查升（降）档接触器是否正常复位、时间继电器（中间继电器）是否动作；检查分接开关控制I/O板卡是否异常以及状态信号与现场控制箱是否一致；若检查异常，禁止合上电机电源开关直至故障处理完成。若检查正常，可试合一次电机电源开关，同时应有人监视分接开关是否滑档，一旦发现立即断开电机电源开关，并通知专业人员检查处理；如果电机电源开关试合失败，应停止操作并通知专业人员检查处理，同时申请调度将正常相分接开关调节到与故障相同步，调节过程中应注意角度与电压的变化在正常范围内，期间做好直流系统运行状况监视。在分接开关控制方式由“手动”切至“自动”前，条件允许时应申请调度在运行人员工作站远方手动联调操作三相换流变压器分接开关升、降一次，异常相应有人监视分接开关是否滑档，一旦发现立即断开电机电源开关。如果远方手动联调操作成功，再将分接开关控制方式切回“自动”。
电机电源开关_部件故障_跳开
电动_部件故障_调节失败
万用表_检测工具_接触器
电机电源开关_部件故障_试合失败
电源开关_组成_电机