处理原则：现场检查设备着火部位及火势情况、消防装置启动情况；检查直流系统是否停运，故障换流变压器交流侧断路器是否断开，保护是否正确动作。若直流系统未停运，应立即紧急停运对应直流系统，拉开故障换流变压器交流侧断路器；及时断开换流变压器辅助电源上级开关；消防装置未启动时，应手动启动，监视灭火装置工作是否正常；检查运行阀组或极是否过负荷。如果如果过负荷运行，主控站值班员不待国调调度指令立即将该极（单元）或换流器输送功率控制到当前电压水平下最大允许功率；检查故障发生时现场是否存在引起换流变压器着火的检修作业，如果有检修作业应立即停止工作；记录保护动作情况及一、二次设备检查结果并汇报；换流变压器着火时应立即汇报上级管理部门，及时报警。
换流变压器_部件故障_着火