处理原则：现场检查换流变压器汇控柜内电源切至另一路运行正常，冷却器风扇运行正常，油流指示正常；检查汇控柜内退出运行的一路电源回路。如果该回路有明显故障，可断开其上级电源开关；如果该回路检查正常，且其上级电源开关及400V母线电压均正常，可断开汇控柜该路电源开关；如果该回路检查正常，但其上级电源开关跳闸，可将汇控柜内电源切换把手切至备用电源，再试合上级电源开关一次；如果两路电源均不能恢复，应设法尽快恢复电源，同时密切监视换流变压器绕组和上层油温情况；换流变压器冷却器全停的运行时间不应超过换流变压器无冷却器运行时间限值，或者绕组温度和上层油温达到限值。
电源开关_部件故障_跳闸
回路_部件故障_故障