处理原则a) 单套控制保护主机退出时应尽快处理，尽量减少处理时间。b) 检查确认直流系统运行正常，且“值班”系统运行正常。c) 检查事件记录，现场检查主机状态，分析退出原因。d) 检查退出运行主机外观无异常，可将该主机切换至“试验”状态后进行进一步检查。e) 如异常原因不明或检查确认为硬件故障，联系检修人员进一步检查处理。f) 处理时应在“试验”状态且相应出口压板（若有）退出的状况下进行，并确保另一系统运行正常。g) 控制保护主机发生不明原因的死机等故障，经分析评估风险后，可进行一次重启。h) 控制保护主机重启前，应仔细分析重启对直流系统及其它相关控制保护系统的影响，提前采取针对性措施。若对其他控制保护系统有影响，应将对应的系统切至“试验”状态，避免引起其它主机故障、功能异常，或冗余控制系统或保护系统均不可用，以及直流闭锁。i) 主机重启应在落实相应的安全措施后，按照规定顺序执行，经充分放电后，再重新启动。j) 故障处理结束后，应检查接线正确方可上电；将系统由“试验”状态手动切至“备用”状态前，应检查该系统功能正常，和相关系统接口正常，且无三级故障、直流闭锁、开关跳闸等信号。
功能_性能故障_异常
硬件_部件故障_故障
出口压板_部件故障_退出
冗余控制系统_部件故障_不可用
控制保护主机_部件故障_死机
开关_部件故障_跳闸
直流_部件故障_闭锁
直流_部件故障_闭锁
控制保护主机_部件故障_退出
主机_部件故障_故障
保护系统_部件故障_不可用