处理原则：检查监控系统告警信息、相关电流指示。检查相关直流保护及控制系统有无异常，根据现场检查情况，必要时申请停用有关直流保护及控制系统。检查各个采样系统的电流测量值有无异常。检查本体有无异常声响、有无异常振动。检查二次回路、电子模块装置和端子接线排有无放电打火、开路现象，查找开路点。二次回路开路时，应尽快联系检修人员检查处理，必要时汇报调控人员申请停运处理。查找零磁通电流互感器二次开路点时应注意安全，应穿绝缘靴，戴绝缘手套，至少两人一起。
二次回路_部件故障_开路