处理原则：确认内冷水系统已停运，直流系统已闭锁，交流滤波器全部退出，安控装置正确动作。确认站内低压直流电源及通信电源由蓄电池供电运行正常，确认全站控制保护设备运行正常。检查引起站用电全停的原因，并尽快恢复站用电源。若站用电源短时间内无法恢复，拉开低压直流电源非重要负荷（如：刀闸控制电源、水冷系统直流电源等），并汇报上级管理部门，必要时申请使用发电车恢复站用电系统。
直流系统_部件故障_闭锁
交流滤波器_部件故障_退出
内冷水系统_部件故障_停运