处理原则：现场检查交流滤波器组有无明显故障，汇报值班调控人员。若电阻、电抗谐波过负荷保护Ⅰ段、Ⅱ段报警，在备用交流滤波器可用的情况下，可根据现场情况申请值班调控人员手动投入备用交流滤波器，监视报警信号能否自行消除。同时应加强报警分析，制定处理措施。若电阻、电抗谐波过负荷保护Ⅲ段跳闸，检查备用交流滤波器投入情况及直流系统运行情况，汇报值班调控人员。发生跳闸时，应及时搜集故障录波图、事故记录、保护动作时间及一、二次设备检查结果并报送至相应管理部门。e)做好安措，尽快处理。
电阻_性能故障_过负荷
电抗谐波_性能故障_过负荷
电阻_性能故障_过负荷
电抗谐波_性能故障_过负荷