二、原因分析(1)电容器长时间承受过电压或过电流运行后,经常处于发热状态,会导致内部介质发生质变或游离,久而久之会造成电容器发生渗液或鼓肚现象。另外,当电网系统发生短路,强大的冲击电流图1-32电容器鼓肚及渗液故障导致电容器发生鼓肚,严重时甚至外壳会炸裂。(2)过电压引起电容器渗液或鼓肚。过电压主要包括两个方面:①设备操作过电压,电容器投入时会产生数倍至数十倍的涌流,容易在交流接触器触点处产生火花,或形成操作过电压;②雷电过电压,当雷电波侵人补偿装置时,会产生雷电过电压,如果超过避雷器的承受能力甚至会烧坏设备。(3)接地装置接触不良导致。补偿装置一般装有3只过压保护用的避雷器(FYS-0.22),有的厂家是将避雷器的接地端与柜体外壳直接相连,有的是单独引线接地。当有雷电波或过电压侵入时,此时的避雷器的接地就成了工作接地,而现场安装中,工作人员往往会忽视这一点,柜体外壳根本就没接地或接地电阻达不到要求,造成很多避雷器泄放电流不畅而爆炸损坏,并有可能同时会损坏电容器。而且会造成补偿装置柜外壳带电,存在严重的安全隐患。(4)当无功补偿装置后段三相负荷严重不平衡时,会造某一相电容器承受更大的负荷电流,同样会发生电容器渗液或鼓肚。(5)室内或柜内温度过高导致渗液或鼓肚。夏季用电高峰期间也是电容器故障的多发期,主要原因是室内装置,户内通风不良,或者户外配电箱内的电容器运行温度升高导致渗液或鼓肚。补偿装置元器件表面灰尘严重或小动物侵入也有可能造成类似故障。(6)谐波超标引起过流原因。电网在运行时不可能没有谐波。一般情况下,谐波对电网的影响不大,不会危及正常的供电和用电。但在一些特定的场合,如变压器铁芯饱和、电弧炉炼钢、大型整流设备运行等,会对电网产生严重的干扰,影响供电质量。在实际运行中,3次、5次、7次的谐波分量往往偏高,可能导致电容器的回路阻抗呈容性,当发生谐振时会造成电容器过流,从而损坏电容器及其他设备,严重时会导致电容器爆炸、电容柜起火等恶性事故。(7)电容器本身质量问题和内部故障,或不同厂家生产的电容器混用引起。电容器在运行中经常会受到投切时涌流的冲击,而且在运行过程中会发热等,因此发生故障的频率与产品质量有很大的关系。比如,少部分发生渗液的原因就是电容器在出厂时外壳有沙眼或封装焊接存在缝隙而引起的。当然,电容器运行年限长久后,内部介质老化、外壳生锈等因素也会导致电容器鼓肚、渗液等故障发生。同一套补偿装置在检修时若使用了不同厂家生产的电容器,也有可能会引起类似的故障。
柜体外壳_部件故障_没接地
电容器_部件故障_鼓肚
电网系统_部件故障_短路
内部介质_部件故障_老化
电容器_部件故障_鼓肚
电容器_部件故障_混用
外壳_部件故障_有沙眼
外壳_部件故障_封装焊接存在缝隙
补偿装置柜外壳_部件故障_带电
避雷器_部件故障_爆炸损坏
电容器_部件故障_渗液
接地装置_部件故障_接触不良
元器件_组成_补偿装置
电容器_部件故障_质量问题
电容器_部件故障_爆炸
内部介质_部件故障_游离
电容器_部件故障_长时间承受过电压
补偿装置元器件_部件故障_灰尘严重
外壳_部件故障_生锈
电容柜_部件故障_起火
电容器_部件故障_渗液
电容器_部件故障_过流
电容器_部件故障_鼓肚
内部介质_部件故障_质变
电容器_部件故障_运行温度升高
谐波_性能故障_超标
外壳_组成_电容器
电容器_部件故障_渗液
接地电阻_性能故障_达不到要求
电容器_部件故障_内部故障
电容器_部件故障_鼓肚
柜内温度_性能故障_过高
外壳_部件故障_炸裂
电容器_部件故障_长时间承受过电压
电容器_部件故障_鼓肚
电容器_部件故障_发热
电容器_部件故障_渗液
无功补偿装置后段_部件故障_三相负荷严重不平衡
避雷器_部件故障_电流不畅
电容器_部件故障_渗液