二、原因分析(1)保护器的接线错误造成不能投运。继电器的工作电压回路和交流接触器(断路器)的分、合闸线圈回路是最容易接错、接触不良或开路的地方。比如,交流接触器或断路器线圈的工作电压要接线正确,若380V接成220V时,则会造成保护器投不上或发生异常,反之会烧坏线圈。(2)与相线一起穿过零序互感器的中性线方向穿反,造成保护器不能投运。由于目前大部分GGD型配电柜的中性线母排设在柜体的下方,当中性线穿过零序互感器时,很容易穿错方向。中性线穿过零序互感器方向穿反如图 1-23所示。(3)被保护器所保护的线路与未保护线路内电器设备的接线混接在一起,使零序电流流过互感器,导致保护器不能投运。特别是低压配电室内的照明电器的用电线路容易发生混线。保护线路与未保护线路混接如图1-24所示。TATA L3O - Y 1L30120- L30.212o.2 陕0 3问 NLlo山N F KM吉图 1-23中性线穿过零序互感器方向穿反图1-24保护线路与未保护线路混接(4)与相线一起穿过零序互感器后的中性线(N线)有重复接地现象造成保护器不能投运。配电室内的配电柜外壳接地保护线(PE线)很容易接在穿过零序互感器之后的中性线上,所以要特别注意。(5)零序互感器安装位置错误引起保护器不能投运。若将负荷中性线当作中性点接线穿过零序互感器时,将导致保护器不能投运。中性线单独穿过保护器的零序互感器如图1-25所示。(6)当继电器型保护器的中性线没与相线一起穿过零序互感器,或四极断路器型保护器未接入零线时,因运行中的中性线对地电压虽然很低,但中性线上常常既有单相负荷电流,又有三相不平衡电流,所以中性线不穿过保护器将造成三相线路合成矢量不为零,使保护器误动作。配电变压器中性线未穿过零序互感器如图1-26 所示。TA TA 13o13 130 or13120-oL212 o7L2 LIO-oLl015L10N1FKMN图 1-25中性线单独穿过零序互感器图1-26器(7)当保护器安装在各回低压出线上,两回出线的中性线交叉穿入零序互感器后,也会引起保护器误动作。(8)继电器型保护器一般需要与交流接触器或断路器组合使用,如果两者安装距离或保护器距电流互感器过近,产生的强电磁干扰下会产生信号触发保护器动作,从而造成保护器误动作。(9)保护器自身质量问题也会导致误动作。
保护器_部件故障_不能投运
保护线路_部件故障_混接
保护器_部件故障_自身质量问题
保护器_部件故障_不能投运
未保护线路_部件故障_混接
保护器_部件故障_接线错误
中性线_部件故障_重复接地
三相线路_部件故障_合成矢量不为零
未保护线路_部件故障_混接
零序互感器_部件故障_安装位置错误
保护器_部件故障_误动作
保护器_部件故障_不能投运
保护器_部件故障_不能投运
保护线路_部件故障_混接
保护器_部件故障_误动作
中性线_部件故障_方向穿反
保护器_部件故障_发生异常
保护器_部件故障_不能投运
中性线_部件故障_方向穿反
保护器_部件故障_投不上
中性线_部件故障_方向穿反
接线_部件故障_混接
保护器_部件故障_不能投运
保护器_部件故障_误动作
保护器_部件故障_误动作
N线_部件故障_重复接地