处理原则：到现场检查阀控设备的状态，检查屏柜上有无报警信息。应及时对故障信息进行复位确认，避免累计超过允许值导致直流闭锁。如果单阀内报警的晶闸管数量小于允许值，记录下报警信息，加强日常巡视，在直流系统停电检修期间检查相关晶闸管元件、光纤和光接口板卡。当单阀内晶闸管数量无冗余时，应及时申请将相应直流系统停运，由相关检修人员进行故障元器件的更换及试验工作。
直流_部件故障_闭锁
单阀内晶闸管_部件故障_数量无冗余