处理原则：检查监控系统直流闭锁情况及告警等信息；结合保护装置动作情况，核对断路器的实际位置；检查直流保护出口压板是否按规定投入，软件允许分闸逻辑是否满足，控制电源是否正常，控制回路接线有无松动，直流回路绝缘是否良好，气动、液压操动机构压力是否正常，弹簧操动机构储能是否正常，SF6气体压力是否在合格范围内，汇控柜或机构箱内远方/就地把手是否在“远方”位置，分闸线圈是否有烧损痕迹；向值班调控人员汇报一、二次设备检查结果，按照值班调控人员指令隔离故障点及拒动断路器。
直流_部件故障_闭锁