处理原则：现场检查汇控柜内电源切至另一路运行正常，冷却器风扇运行正常，油流指示正常。检查汇控柜内退出运行的一路电源回路。如果该回路有明显故障，可断开其上级电源开关；如果该回路检查正常，且其上级电源开关及400V母线电压均正常，可断开汇控柜该路电源开关；如果该回路检查正常，但其上级电源开关跳闸，可将汇控柜内电源切换把手切至备用电源，再试合上级电源开关一次。如果两路电源均不能恢复，应设法尽快恢复电源，同时密切监视油浸式平抗绕组和上层油温情况。冷却器全停的运行时间不应超过油浸式平抗无冷却器运行时间限值，或者绕组温度和上层油温达到限值。
回路_部件故障_故障
两路电源_部件故障_不能恢复
冷却器_部件故障_全停
电源开关_部件故障_跳闸