处理原则：单套控制保护系统退出时应尽快处理，尽量减少单系统运行时间。检查确认内水冷系统运行正常，且冗余控制保护系统运行正常。检查事件记录查看退出原因，现场检查系统状态。若异常原因不明或检查确认为硬件故障，联系专业人员进一步检查处理。处理时相应出口压板（若有）退出的状况下进行，并确保另一系统运行正常。分析评估无风险后，可进行一次重启。若重启不成功，通知专业人员处理。
控制保护系统_部件故障_退出
出口压板_部件故障_退出