处理原则a）装置报警动作时，应立即查看监控界面设备运行情况。b）在通风15min后，由两人共同进入配电室进行现场检查，检查SF6设备压力有无降低，设备是否存在气体泄漏。c）若SF6设备存在泄漏，立即汇报运检管理部门，组织开展消缺。d）若SF6压力正常，检查装置、检测传感器有无异常。e）若确认装置、检测传感器异常引起报警，进行更换消缺。f）若检查无异常，确认是误发信号，又无法恢复正常，联系专业人员处理。
检测传感器_部件故障_异常
SF6设备_部件故障_泄漏
装置_部件故障_异常
装置_部件故障_报警