处理原则：若该交流滤波器保护未跳闸：无备用交流滤波器时，则手动退出该交流滤波器，汇报值班调控人员并申请转检修。若退出该交流滤波器后会出现直流功率回降，则汇报功率变化情况并申请直流功率调整。有备用交流滤波器时，则先投入备用交流滤波器，再手动退出故障交流滤波器，并向值班调控人员申请将故障交流滤波器转检修。迅速对起火设备灭火，拨打火警电话，尽快处理。若该交流滤波器保护已跳闸：立即汇报值班调控人员。检查备用交流滤波器投入情况，直流系统运行情况。将故障交流滤波器转检修。迅速对起火设备灭火，拨打火警电话，尽快处理。
交流滤波器_部件故障_跳闸