二、原因分析(1)接户线老化、绝缘破坏造成漏电。由于接户线运行时间较长,导线绝缘破坏、绝缘子老化、导线绑扎不牢固等因素,易引起导线对地直接或间接接地故障发生。(2)树障影响造成漏电。因接户线通道内的树木、竹子等植物未及时进行清理,造成接户线运行中与树木、竹子碰触和摩擦,长时间后使导线绝缘破损,易引起导线漏电故障发生。(3)接户线与弱电线路安全距离不足造成漏电。如接户线与弱电线路直接碰触,或安全距离不足,在夏季高温和过负荷时,导线弧垂增大碰触弱电线路,长时间碰触或摩擦使导线破损,易引起导线对地直接或间接接地。(4)违章建房影响造成漏电。用户违章搭建临时房屋将接户线放置金属屋顶上,用户房子外墙装修将接户线拆除后绑在金属物体上等,长时间运行造成导线磨损,绝缘损坏易引起导线对地直接或间接接地。(5)安装不规范造成漏电。接户线安装时导线与电杆、金具安全距离不足,或交叉跨越、邻近距离不足,运行中易发生导线摩擦,绝缘层破损,也可能会使导线对地直接或间接接地。
电杆_部件故障_邻近距离不足
接户线_部件故障_放置金属屋顶上
导线_部件故障_破损,
金具_部件故障_交叉跨越
电杆_部件故障_安全距离不足
导线_部件故障_交叉跨越
接户线_部件故障_绑在金属物体上
导线_部件故障_碰触
导线_部件故障_接地
导线_部件故障_安全距离不足
接户线_部件故障_安全距离不足
接户线_部件故障_漏电
导线_部件故障_接地
导线_部件故障_弧垂增大
导线_部件故障_绑扎不牢固
接户线_部件故障_直接碰触
绝缘_部件故障_损坏
电杆_部件故障_交叉跨越
导线_部件故障_接地
绝缘层_部件故障_破损
导线_部件故障_漏电
导线_部件故障_接地故障
接户线_部件故障_运行时间较长
金具_部件故障_邻近距离不足
接户线_部件故障_碰触
弱电线路_部件故障_安全距离不足
金具_部件故障_安全距离不足
导线_部件故障_摩擦
导线_部件故障_碰触
绝缘_部件故障_破坏
接户线_部件故障_漏电
导线_部件故障_磨损
导线绝缘_部件故障_破坏
接户线_部件故障_安全距离不足
接户线_部件故障_老化
导线_部件故障_邻近距离不足
导线_部件故障_摩擦
接户线_部件故障_摩擦
导线绝缘_部件故障_破损
弱电线路_部件故障_直接碰触
接户线通道_部件故障_植物未及时进行清理
绝缘子_部件故障_老化
弱电线路_部件故障_安全距离不足