处理原则：若已确认阀塔设备起火，或在短时间内连续发生阀控报警（保护性触发、晶闸管故障）、消防报警（紫外、烟感）并通过视频监控等设施发现存在起火迹象的，应立即停运直流。若阀控系统或阀厅火灾报警系统已闭锁直流，应将相关情况汇报调度。确保阀厅空调和阀厅排烟系统处于关闭状态。运行人员进入阀厅巡视走道前，应佩戴防毒面具、防火服等防火器具。直流停运后若火势已熄灭或有明显熄灭趋势，则不宜采取污染阀塔设备的灭火措施；若火势继续蔓延，应及时进行灭火。在保证人身安全和不扩大火情的情况下，必要时可进入阀厅灭火。必要时，运行人员应拨打119，请求消防部门协助灭火。确认火势完全扑灭且不会复燃后，方可打开阀厅排烟系统对阀厅进行排烟。阀厅内烟雾散尽后应关闭阀厅排烟系统，防止阀塔设备受潮和灰尘进入。做好隔离、接地措施，联系专业人员处理。
阀塔设备_部件故障_受潮
晶闸管_部件故障_故障
阀控系统_部件故障_闭锁直流
阀厅火灾报警系统_部件故障_闭锁直流
阀塔设备_部件故障_起火
阀控_部件故障_报警