处理原则：a）检查当地监控系统告警及动作信息，相关电流、电压数据，若相应极未闭锁，应将其紧急停运；b）应立即向值班调控人员汇报，及时报当地消防部门；c）应注意单极闭锁对另一极的影响，及时配合调控对直流输送功率及运行方式进行调整；d）检查记录控制保护及自动装置动作信息，核对设备动作情况，检查设备着火情况。将着火的设备转为检修，并在保证人身安全的前提下，用灭火器材灭火。
设备_部件故障_着火
极_部件故障_未闭锁
单极_部件故障_闭锁