处理原则：检查阀外风冷系统运行情况，确认其它风机运行正常，监视内冷水水温是否持续上升。检查故障风机是否故障停运，若仍在正常运行，则对相关二次回路进行检查；检查故障风机风扇有无卡涩、风扇有无脱落，若有明显的刮擦或脱落现象，则将该风机隔离。如果外观检查无异常，则对风扇电源回路进行检查。若风扇电源开关跳闸，则对跳开的冷却器风扇小开关进行一次试合，若试合成功，密切监视风扇运行情况，若试合不成功，则应立即断开该组风扇的电源开关，做好隔离措施及时检查处理。如果风扇电源回路正常，则断开风扇电源总开关，检查该故障风机变频器，记录下变频器上的故障代码，复归并重启变频器，若成功，密切监视风扇运行情况；若不成功，则应断开该风扇电源总开关，做好安措隔离措施；同时应加强水冷系统温度监视。
电源开关_组成_风扇
风扇电源开关_部件故障_跳闸