三、故障排除(1)分析故障原因。连接处连接不良会出现用户侧电压忽高忽低,电气设备运行不正常或电灯闪烁等现象,故障点会出现发热、打火现象。(2)故障点查找。①测量线路出口电压是否正常,如正常则故障点应在线路出口后段。②确认电压不正常的用户和相位,如三根相线上的用户电压均不正常,可推测零线接触不良;如某相线上的用户电压不正常,可推测该相导线接触不良。③故障点范围确定,故障点应在正常用户与故障用户之间的线路。④查找故障点,查看导线接头、引线连接处是否有打火和烧损现象,或用红外测温仪测量各接点温度。⑤如第四步故障点未查到,需进行登杆查找。(3)故障点处理安全措施实施。工作许可人应做好线路停电、验电、挂设接地线、悬挂标志牌等安全技术措施,并向工作负责人办理许可手续;由95598抢修平台发布停电信息。(4)故障点处理应使用合格的工器具,并做好防触电、防高处坠落、防电杆倾倒伤人、防高处坠物伤人等安全措施。(5)接触不良处理步骤:①对故障点进行检查分析,确定处理方法;②选取工器具和材料;③登杆处理故障点。(6)工作负责人对故障点处理质量进行验收,并符合相关规程要求。(7)拆除现场安全设施,收回工器具、材料并清理现场,工作负责人召开站班会,并通知现场人员撤离。(8)工作负责人向工作许可人汇报工作结束,工作许可人拆除所有安全措施后,按操作步骤进行送电。(9)工作终结,并由 95598 抢修平台发布送电信息。
电灯_组成_电气设备
零线_部件故障_接触不良
电压_性能故障_忽高忽低
导线_部件故障_接触不良
电压_性能故障_不正常
电压_性能故障_不正常
红外测温仪_检测工具_温度
用户电压_性能故障_不正常
电灯_部件故障_闪烁
电气设备_部件故障_运行不正常