现象3:配水间管线穿孔，法兰刺水故障。(1)故障原因分析：1)配水间注水管线汇管线穿孔、刺水。2)配水车间总阀门法兰或卡箍处刺水。3)注水压力下降。(2)处理方法：1)关闭配水间总来水阀门。2)关闭配水间内所有的注水井上流阀门。3)打开分水器上的放空阀门，进行放空。4)根据管线穿孔、刺水的部位进行维修。5)待维修后，关闭放空阀门，倒好配水间流程，正常注水。
卡箍_部件故障_刺水
配水车间总阀门法兰_部件故障_刺水
管线_部件故障_穿孔
配水间注水管线汇管线_部件故障_刺水
管线_部件故障_刺水
配水间注水管线汇管线_部件故障_穿孔
注水压力_性能故障_下降
配水间管线_部件故障_穿孔
汇管线_组成_注水管线
法兰_部件故障_刺水故障