处理原则运维人员立即通过在线监测确认电容器壳体有破裂、漏油、膨胀、变形现象，若后台在线监测无法判断，应立即派运维人员去现场进行仔细查看；发现电容器壳体有破裂、漏油、膨胀、变形现象后，将检查情况和初步分析立即汇报值班调控人员；向值班调控人员申请将接地极线路转检修，做好安全措施；故障原因查明后，及时进行故障抢修；若故障无法短时间修复，根据值班调控人员指令，改变直流系统运行方式。
电容器壳体_部件故障_漏油
电容器壳体_部件故障_破裂
电容器壳体_部件故障_漏油
电容器壳体_部件故障_破裂
电容器壳体_部件故障_变形
电容器壳体_部件故障_膨胀
电容器壳体_部件故障_膨胀
电容器壳体_部件故障_变形