处理原则：检查阀外风冷系统运行情况，监视内冷水水温是否持续上升，若持续上升，采取必要的降温措施。检查监视界面上的报警信号。检查阀外风冷系统电源情况，若相关电源开关跳闸立即试合，恢复风机运行，必要时强投风机。如果交流电源监控继电器存在异响、过热及焦糊味时，做好隔离措施及时检查处理。
交流电源监控继电器_部件故障_过热
交流电源监控继电器_部件故障_焦糊味
继电器_组成_交流电源
交流电源监控继电器_部件故障_异响
电源开关_组成_阀外风冷系统
电源开关_部件故障_跳闸