处理原则：检查换流变压器是否存在严重渗漏缺陷；利用红外测温装置或U形联通管检测储油柜油位；检查呼吸器呼吸是否畅通，注意做好防止重瓦斯保护误动措施；如果换流变压器渗漏油造成油位下降，应立即采取措施制止漏油。若不能制止漏油，且油位计指示低于下限时，应立即向值班调控人员申请停运处理；如果换流变压器无渗漏油现象，油位偏差超过标准曲线，或油位超过上下极限位置，应及时处理；由于油位计机械故障、胶囊破损等引起的假油位导致油位异常，应及时处理。
油位_性能故障_异常
胶囊_部件故障_破损
换流变压器_部件故障_渗漏油
U形联通管_检测工具_储油柜油位
油位_性能故障_偏差超过标准曲线
红外测温装置_检测工具_储油柜油位
油位_性能故障_下降
重瓦斯_部件故障_保护误动
油位计指示_性能故障_低于下限
油位计_部件故障_机械故障
油位_性能故障_超过上下极限位置