三、故障排查及处理(1)接户线支持物发生断落后,一般不会直接影响到客户的正常用电,除非故障继续扩大造成接户线断线后,引发客户停电等严重后果,客户才可能会报修。所以,供电企业应通过加强安全用电宣传,充分发挥群众护线员等作用,平时应加强台区巡视检查,及早发现故障并处理。(2)一旦发现支持物断落,应立即汇报并记录缺陷,及时安排工作人员进行消缺,情况严重时应作为紧急缺陷来处理。(3)首先,在故障处理前应组织现场勘察和分析原因,恢复工作应确保人身及设备安全。该工作一般需要停电作业,所以应组织现场勘察,检查支持物及接户线受损程度,需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。(4)然后,组织检修人员准备材料和工具,正确填写工作票(或抢修单)和编制标准化作业指导书,开工前进行"三交三查",将工作任务、作业方法及步骤和所采取的安全措施及危险点控制措施等交待清楚,检查工作人员的精神状态和劳动防护用品等正常完备。(5)重新固定或更换接户线支持物的工作步骤:①在确保所有停电、验电、装设接地线等安全措施完整齐备的前提下,所有工作人员已清楚并履行签字确认后,方可许可工作。②将支持物上的接户线绑线松开从计量表箱中拆下,并检查导线有无受损或有无更换的必要性。③将支持物(接户线支架)重新用膨胀螺栓或其他方式固定在墙体上,如果支架有变形、开裂等缺陷时,应更换新的支架。如果墙体安装支架部位受损,应开事先用混凝土或砖石等修复后再进行。④在支持物上安装好绝缘子,安装时应注意绝缘子的相色要求。⑤然后将接户线重新固定在支架的绝缘子上。⑥将接户线重新接入计量表箱,作业时应注意导线的相序,导线颜色相同时,应特别注意零线。接户线应穿入 PVC保护管内,滴水弯工艺应满足规程要求。⑦结束后由工作负责人进行自验收,应检查固定或更换后的支架已牢固可靠,接户线接线紧密、相序正确,工艺质量符合要求。⑧整理工器具,收回材料并清理现场,召开站班会,终结工作。⑨工作负责人与工作许可人办理终结工作票手续,许可人负责拆除所有安全措施,按操作步骤进行送电,并办理工作终结手续。(6)工作现场若需要使用梯子,应注意与地面的夹角,梯子上有人工作时,应设专人扶持,梯子应有限高标志和防散、防滑措施。(7)工作期间应通过 95598 抢修平台及时发布停送电信息。
支架_部件故障_受损
支持物_部件故障_断落
支架_部件故障_变形
接户线_部件故障_断线
支持物_部件故障_受损
接户线_部件故障_受损
支架_部件故障_开裂
支持物_部件故障_断落