处理原则：当发现运行人员工作站报阀控系统相关报警信息时，应到阀控室检查阀控系统工作状态，系统是否正常。在阀控屏柜中，可对故障光接口通道所在系统进行断电重启，若重启后报警消失，则应加强监视，由相关检修人员分析故障报警产生原因。若重启后阀控柜内仍有报警信号，安排相关检修人员进行检查处理，如需更换故障光接口板卡，需要申请将相应直流系统停运。
板卡_组成_光接口
阀控柜_部件故障_报警
阀控系统_部件故障_报警