处理原则：操作时，若卡滞、无法操作到位或观察到绝缘子晃动等异常现象时，应停止操作，汇报值班调控人员并联系检修人员处理。若顺控操作不能正常执行，应查明原因，直流隔离开关拒分或拒合时不得强行操作。应核对联锁条件、操作设备、操作顺序是否正确，与之相关回路直流隔离开关及接地开关的实际位置是否符合操作程序。从机械方面进行检查。检查操动机构位置指示是否与直流隔离开关实际位置一致；检查绝缘子、机械联锁、传动连杆、导电杆、万向节是否存在断裂、脱落、松动、变形等异常问题；操动机构蜗轮、蜗杆是否断裂、卡滞。检查驱动拐臂、机械联锁装置是否已达到限位位置；检查触头部位是否有异物（覆冰），绝缘子、机械联锁、传动连杆、导电杆是否存在断裂、脱落、松动、变形等异常问题。从电气方面进行检查。测控装置有无异常、遥控命令是否发出，远方/就地切换把手位置是否正确；检查接触器是否励磁，限位开关是否提前切换，机构是否动作到位；若接触器励磁，应立即断开控制电源和电机电源，检查电机回路电源是否正常，接触器接点是否损坏或接触不良；若接触器未励磁，应检查控制回路是否完好；若接触器短时励磁无法自保持，应检查控制回路的自保持部分；若空开跳闸或热继电器动作，应检查控制回路或电机回路有无短路接地，电气元件是否烧损，热继电器性能是否正常。上述故障处理完毕后方可继续操作。
直流隔离开关_部件故障_拒合
接触器_部件故障_励磁
热继电器_部件故障_动作
接触器_部件故障_短时励磁无法自保持
绝缘子_部件故障_晃动
直流隔离开关_部件故障_拒分