处理原则：若非冗余备自投控制装置出现死机故障，先将站用电系统10kV及400V断路器切为“就地”控制，重启备自投控制装置，重启成功并检查装置无出口后，将站用电系统10kV及400V断路器切为“远方”控制。若冗余备自投控制装置出现死机故障，先将备自投控制装置转为“试验”状态后，重启备自投控制装置，重启成功后将备自投控制装置转为“备用”状态。若装置重启失败，联系检修人员检查处理。
冗余备自投控制装置_部件故障_死机
非冗余备自投控制装置_部件故障_死机