处理原则：检查内水冷膨胀罐/高位水箱液位是否正常，若液位正常且保持不变，查找误报警原因。如果液位缓慢下降，达到补水液位，检查补水泵是否启动，若未启动，手动启动补水泵，保持液位在正常范围，查找内水冷回路漏点。如果主循环泵漏水，立即切换至备用泵运行，断开故障泵的电源开关和安全开关，关闭故障泵的进出水阀门，做好安措隔离措施。如果发现阀厅地面有水迹，并且有水滴流下，膨胀罐/高位水箱液位有下降趋势，阀漏水检测装置告警，应立即汇报调度，申请停电处理。如果发现内水冷管道有漏点且能有效封堵的，应进行封堵；如果无法封堵，申请调度停电处理。以上部位均都未发现漏水且冷却塔有冗余,轮流关闭一组冷却塔内水冷进出水阀门,检查膨胀罐/高位水箱液位是否下降,排查冷却塔内部是否漏水。如果检查发现冷却塔内部内水冷管道漏水，且冷却塔有备用冗余时，将该组冷却塔隔离。处理过程中，必要时可停用微分泄漏保护，在处理完毕后投入，并复归24小时泄漏报警。液位下降迅速，立即申请调度停电处理。
阀漏水检测装置_部件故障_告警
膨胀罐_部件故障_液位有下降趋势
内水冷管道_部件故障_有漏点
冷却塔_部件故障_有备用冗余
主循环泵_部件故障_漏水
冷却塔内部内水冷管道_部件故障_漏水
阀厅地面_部件故障_水滴流下
阀厅地面_部件故障_有水迹
高位水箱_部件故障_液位有下降趋势
液位_性能故障_下降
内水冷管道_组成_冷却塔