处理原则：现场检查液位计液位读数，现场实际液位是否正常。若现场液位低，检查补水泵是否启动，若未启动，检查补水罐是否有水，若补水罐液位正常，则手动启动内水冷补水泵，将内水冷膨胀罐/高位水箱液位补至正常范围，加强监视。观察膨胀罐/高位水箱液位是否继续下降，并检查内水冷回路有无泄漏情况。若检查未发现明显泄漏，继续观察膨胀罐/高位水箱液位持续下降，必要时申请停运检查。若存在漏水情况则按照“内水冷系统漏水”进行处理。
高位水箱_部件故障_液位持续下降
液位_性能故障_低
内水冷系统_部件故障_漏水
膨胀罐_部件故障_液位持续下降