处理原则：在水冷控制面板上检查各温度传感器示数是否相近，若差异较大，判断为传感器故障，及时隔离并更换。检查外冷系统运行情况是否正常，发现异常，投入冗余冷却能力，退出故障设备。加强温度监视，根据现场情况采取辅助降温措施。如果水温接近保护动作值，可利用阀水冷保护定值与有无冗余冷却能力的关系，将冷却塔切至“手动”状态，使阀水冷控制保护系统收到“失去冗余冷却能力”信号已提高保护动作定值门槛；在恢复时同样需要注意这一点，避免引起保护误动。检查若温度持续上升，申请调度批准，根据实际情况进行降低直流负荷操作，降功率时采用阶梯式，并时刻关注内水冷温度的变化以及另一极是否过负荷。
温度_性能故障_持续上升
传感器_部件故障_故障
极_部件故障_过负荷