处理原则a）正常运行时，响声均匀，但比平时增大，结合后台指示检查直流电压和电流是否正常，汇报调控人员并开展进一步检查。b）有杂音，检查是否为零部件松动或内部有异物，汇报调控人员进一步处理。c）外表有放电声，检查是否为绝缘子污秽严重或接头接触不良，可用紫外成像仪协助判断。d）内部有放电声，查找放电部位，影响设备正常运行的，应汇报调控人员及时停运处理。
内部_部件故障_有放电声
绝缘子_部件故障_污秽严重
外表_部件故障_有放电声
零部件_部件故障_松动
内部_部件故障_有异物
接头_部件故障_接触不良