处理原则：检查管道流量和进阀压力有无异常并横向比对，若判断为表计故障，在内水冷控制面板上将故障表计退出，及时更换。检查主循环泵运行情况，泵转动中有无刺耳的杂音或压力变化（判断泵腔中有空气），发现异常切换主循环泵。检查阀门位置是否正常，若阀门位置异常，恢复阀门至正常位置。检查备用泵尾扇判断备用泵是否反转，若反转应为备用泵出口止回阀异常，及时隔离故障设备。检查水冷管道有无渗漏，若发现渗漏点，按照“阀内水冷泄漏故障”处理。
表计_部件故障_故障
阀门_部件故障_位置异常
泵出口止回阀_部件故障_异常
阀内水冷_部件故障_泄漏
出口止回阀_组成_泵
泵腔_部件故障_有空气