处理原则：检查直流穿墙套管炸裂（断裂）情况；对故障套管周围一次设备进行全面检查，确认其他一次设备没有砸伤，确认故障范围；记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并向值班调控人员汇报；检查运行阀组或极是否过负荷。如果其它阀组或极过负荷运行，应汇报值班调控人员降低负荷；特高压换流站检查健全阀组是否正常重启动；按值班调控人员指令隔离故障设备，布置现场安全措施。
阀组_部件故障_过负荷运行
直流穿墙套管_部件故障_炸裂
直流穿墙套管_部件故障_断裂
极_部件故障_过负荷运行