处理原则a) 检查相应极功率控制方式转为应急电流模式正常，检查直流系统功率运行正常。b) 检查控制保护屏、通讯屏等重要二次设备的运行情况，检查各指示灯点亮情况。c) 检查过程中不得擅自对通道通讯装置进行重启或插拔网线。d) 如检查站内无异常情况，汇报值班调控人员并询问有无通信专业工作情况。e) 如检查确认为通讯设备故障，联系检修人员进一步检查处理。f) 通道恢复后，及时申请值班调控人员将相应极功率控制方式转为正常方式。
通讯设备_部件故障_故障