三、故障排查及处理(1)当保护器动作后,经检查未发现事故原因时,允许试送电一次,如果再次动作,应查明原因找出故障,不得连续强行送电。(2)一般情况下,保护器动作的原因大都是由于被保护范围内发生了接地、漏电等故障引起的,人身触电事故引起的跳闸占比是极小的,所以,排查时可以通过直观巡查法、缩小范围法、分户试送法、数值对比法等方法尽快找到故障点。1)直观巡查法:是指巡视人员针对故障现象进行初步分析判断后,先对被保护范围内的主干线路、分支线路、接户装置等通过目测巡视一次,看是否有导线断线接地、导线触及拉线或横担及其他线路造成漏电,有无线路通道内树枝、植物碰触导线等比较直观的故障点,这是最简单易行的。2)缩小范围法:是指巡检人员通过切断出线回路来判断故障在分断点的前后位置。然后,将所有用户全部退出运行,通过试送方法来判断并找到故障在哪一相上或哪条支线上。如果三相中每一相均不会使保护器动作或每一相都会使保护器动作,说明漏电是三相矢量总和后超过了设定值,可能是电网中性线有重复接地或者中性线与保护接地线有并接现象,判断的方法是将三相四线全部断开,然后用一只灯泡一端连接出线零线上,另一端接断路器的上桩带电的任一相线,如果灯会亮就说明中性线有重复接地接现象。尽量将故障点缩小到最小范围内,可以集中力量排查和处理故障点。3)分户试送法:是指巡检人员在切断所有用户后总(分)保试送成功的情况下,可以采取逐户试送的方式来找到故障点。这种方法比较适用于用户侧有接地、漏电较大或接线错误等情况下,而且工作量较大、所以可以先查哪些用户的家保没有投运,这样范围会更小。4)数值对比法:是指借助漏电测试仪对线路或设备进行漏电电流测量,然后将测得的数据与原数据进行比较,或经过统计、分析与判断找到故障点,但这种方法工作量大、速度慢且有一定的盲目性。(3)保护器发生误动作的原因很多,所以排查原因是一项比较复杂而烦琐细致的工作。首先通过故障点排查,确定没有直接原因导致保护器动作;然后最好安排掌握一定技巧或具有一定工作经验的人担任排查工作,这样才尽可能在较短的时间内找出问题所在,并处理到位。具体的排查时可采用"先内后外、先易后难"方法。所谓先内后外,是指巡检人员可以先从配电变压器侧的内部问题查起,如变压器中性线接线、保护器自身故障,实测三相负荷有无不平衡现象,以及台区内各级保护器额定动作时间的匹配有无问题等;然后再检查外部线路和用户侧线路与设备是否存在问题,如中性线有无重复接地、有无三相不平衡泄漏电流等,检查用户侧中性线接地等。所谓先易后难,是指巡检人员可以先从排查比较容易的方面人手,以争取尽快找出误动作的原因,如先检查三相不平衡、越级跳闸、中性点接线等比较直观的故障点;然后通过向周围客户打听近期台区内有无新增设备的用户,向用户了解有无一经启动设备就发生跳闸等现象;最后再排查比较难的问题,比如谐波影响、变频设备及用户累积泄漏电流等。
变压器中性线_部件故障_接线
漏电测试仪_检测工具_电流
中性线_部件故障_重复接地
中性线_组成_变压器
中性线_部件故障_并接
中性线_部件故障_重复接地
保护器_部件故障_故障
保护器_部件故障_误动作
三相_部件故障_矢量总和后超过了设定值
三相_部件故障_不平衡
保护接地线_部件故障_并接
漏电测试仪_检测工具_线路