现象4:瓦斯保护动作瓦斯继电器的动作原因根据故障的性质可分两类：轻瓦斯动作与重瓦斯动作。(1)故障原因分析(轻瓦斯动作):1)因滤油、加油或冷却系统不严密，以致空气进入变压器;2)因温度下降或漏油，使油面缓慢降落;3)由于发生穿越性短路故障;4)因变压器故障而产生少量气体;5)保护装置二次回路故障。(2)故障原因分析(重瓦斯动作):1)变压器发生严重故障，油温剧烈上升，同时分解出来大量气体，使变压器油很快地流向油枕;2)当发生穿越性短路时，浮子继电器的下浮筒、挡板、水银接点和二次接线发生故障。(3)
变压器_部件故障_故障
油面_性能故障_缓慢降落
二次接线_组成_浮子继电器
重瓦斯_部件故障_动作
温度_性能故障_下降
水银接点_组成_浮子继电器
轻瓦斯_部件故障_动作
下浮筒_组成_浮子继电器
冷却系统_部件故障_不严密
重瓦斯_部件故障_动作
挡板_组成_浮子继电器
瓦斯_部件故障_保护动作
挡板_部件故障_故障
保护装置二次回路_部件故障_故障
瓦斯继电器_部件故障_动作
水银接点_部件故障_故障
变压器_部件故障_故障
下浮筒_部件故障_故障
轻瓦斯_部件故障_动作
变压器_部件故障_油很快地流向油枕
二次接线_部件故障_故障
油温_性能故障_上升