三、故障排除及处理(1)当避雷器发生泄漏电流过大后,一般不易被发现,往往直到引起了其他故障时才会被发现,比如发生了漏电或接地故障等。由于避雷器一般安装在配电柜内计量装置的下部,所以检查时,可通过断开出线回路,测量有无负荷电流或查看电能表有无走字现象,若有负荷电流或走字则说明泄漏比较严重。处理方法较简单,在停电措施下更换新的避雷器即可。(2)运行中的避雷器如发生泄漏电流,其功耗增加会造成避雷器的温度增高,所以检查时,可以借助红外热像仪进行测量其运行温度,来判断是否存在泄漏电流。(3)有条件的话也可以对避雷器进行故障检测,在试验前必须检查其外部有无明显损坏及放电现象。首先,在停运状态下可用2500V绝缘电阻表测量避雷器的绝缘电阻,其值应不低于1000MQ。其次,可测量0.75U。直流电压下的泄漏电流是否大于50μA,根据实测结果可以判断避雷器是否存在泄漏电流过大故障。(4)当发现避雷器存在泄漏电流过大时,应立即停电并做好安全措施后,将避雷器更换,否则会因此引发其他故障而扩大事故范围。
避雷器_部件故障_泄漏电流过大
避雷器_部件故障_温度增高
避雷器_部件故障_泄漏电流过大
避雷器_部件故障_泄漏电流
2500V绝缘电阻表_检测工具_绝缘电阻
功耗_性能故障_增加
红外热像仪_检测工具_温度