三、故障排除(1)发生电缆断路故障现象后,抢修人员应立即赶赴现场确定故障范围。(2)及时汇报上级部门,并由95598抢修平台发布停电信息。(3)分析故障原因。电缆线路发生断路故障现象后,先对故障线路进行巡视,有无外力破坏,以及有无明显故障现象,再了解沿线居民有无发现线路异常情况,了解客户的电器设备用电情况,判断故障原因。类似故障其故障点非常明显,容易查找。(4)现场勘察。查看现场抢修作业需要补充的停电范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。(5)制定抢修方案。抢修方案包括组织措施、技术措施、安全措施和施工作业方法。(6)根据抢修方案和现场工作内容选择所需的工器具和材料。(7)落实安全组织措施后,工作许可人应做好线路停电、验电、挂设接地线、悬挂标志牌等工作,向工作负责人办理许可手续。(8)施工前工作负责人向全体工作班成员进行"三交三查",班组人员确认签名。(9)确定电缆故障范围。先用万用表电压挡测量故障线路各节点电压,测量时从电源侧开始,如测量中发现某节点电压不正常,通过测量结果确定故障相导线,说明本节点至上一节点的电缆发生故障。(10)故障点查找。电缆断路故障查找先要对故障线路进行隔离并放电后,再进行故障点查找,查找故障可用电缆故障测试仪(低压脉冲法)、电桥法测寻故障点,测寻步骤和方法与电缆接地类同,最终确定故障点。(11)故障点处理。使用合格的工器具,并做好防触电和防土石塌陷等安全措施。(12)故障处理的步骤:①开挖电缆,确定故障点位置;②根据故障点受损情况,确定处理方案;一般情况电缆断线采用中间接头处理,如电缆受损严重,则需整条更换;③根据不同处理方案按规程要求处理。 (13)故障点处理完毕后工作负责人组织对修复的电缆线路进行绝缘摇测,对故障点前后设备进行检查,如发现问题应一并修复,并应符合 DL/T1253-2013《电力电缆线路运行规程》要求。(14)拆除现场安全设施,收回工器具、材料并清理现场,工作负责人召开站班会,组织人员撤离。(15)工作负责人向许可人汇报工作结束,许可人拆除所有安全措施,按操作步骤进行送电。(16)工作总结,并向 95598 抢修平台发布送电信息。
电缆_部件故障_受损
电缆_部件故障_故障
电缆线路_部件故障_断路
电缆_部件故障_断路
线路_部件故障_异常
万用表_检测工具_电压
电缆_部件故障_断路
电压_性能故障_不正常