处理原则：火灾报警控制系统动作时，立即派人前往现场检查确认故障信息。当报主电故障时，应确认是否发生主供电源停电。检查主电源的接线、熔断器是否发生断路，备用电源是否已切换。当报备电故障时，应检查备用电池的连接接线。当备用电池连续工作时间超过8小时后，也可能因电压过低而报备电故障。若系统装置发生异常的声音、光指示、气味等情况时，应立即关闭电源，联系专业人员处理。
电压_性能故障_过低
火灾报警控制系统_部件故障_动作
主供电源_部件故障_停电