处理原则：检查油浸式平抗是否存在严重渗漏缺陷。利用红外测温装置、U形联通管等方法检测储油柜真实油位。检查呼吸器呼吸是否畅通，注意做好防止重瓦斯保护误动措施。若油浸式平抗渗漏油造成油位下降，应立即采取措施制止漏油。若不能制止漏油，且油位计指示低于下限时，应立即向值班调控人员申请停运处理。若无渗漏油现象，油位偏差超过标准曲线，或油位超过上下极限位置，应及时处理。若因油位计机械故障、胶囊破损等引起的假油位导致油位异常，应及时处理。
油位计_部件故障_故障
油位计_部件故障_指示低于下限
U形联通管_检测工具_油位
油位_性能故障_下降
油位_性能故障_超过上下极限位置
红外测温装置_检测工具_储油柜
油位_性能故障_偏差
U形联通管_检测工具_油位
油浸式平抗_部件故障_渗漏油
胶囊_部件故障_破损
油位_性能故障_异常
红外测温装置_检测工具_储油柜
油位_性能故障_超过标准曲线