处理原则：检查SF6密度继电器（压力表）指示是否正常，气体管路阀门是否正确开启；严寒地区检查断路器本体保温措施是否完好；若SF6气体压力降至告警值，但未降至闭锁值，应在保证安全的前提下进行补气，并对断路器本体及管路进行检漏；若运行中SF6气体压力降至闭锁值以下，立即汇报值班调控人员，断开断路器操作电源，必要时申请停运处理；检查人员应按规定使用防护用品；室外应从上风侧接近断路器进行检查。
SF6_部件故障_气体压力降至告警值
SF6_部件故障_气体压力降至闭锁值以下