处理原则：检查外水冷系统运行情况,确认其它冷却塔运行正常，监视内水冷水温是否持续上升。检查故障冷却塔风扇有无卡涩、皮带有无脱落，若有明显的刮擦或皮带脱落现象，则将该风机隔离。如果外观检查无异常，则对风扇电源回路进行检查。若风扇电源开关跳闸，则对跳开的冷却塔风扇小开关进行一次试合,若试合成功,密切监视风扇运行情况，若试合不成功，则应在低负荷时断开该组风扇的电源开关，做好隔离措施及时检查处理。如果冷却塔风扇电源回路正常，则断开冷却塔风扇电源总开关对变频器进行复位，再恢复电源。如果成功，密切监视风扇运行情况；如果不成功，则应断开该冷却塔风扇电源总开关，做好安措隔离措施；同时应加强内水冷系统温度监视。
风扇电源开关_部件故障_跳闸
电源开关_组成_风扇
皮带_部件故障_脱落