处理原则：检查上一级直流电源是否消失；断路器控制电源空开有无跳闸；机构箱或汇控柜“远方/就地把手”位置是否正确；弹簧储能机构储能是否正常；液压、气动操动机构是否压力降低至闭锁值；SF6气体压力是否降低至闭锁值；分、合闸线圈是否断线、烧损；控制回路是否存在接线松动或接触不良；若控制电源空开跳闸或上一级直流电源跳闸，检查无明显异常，可试送一次。无法合上或再次跳开，未查明原因前不得再次送电；若机构箱远方/就地把手位置在“就地”位置，应将其切至“远方”位置，检查告警信号是否复归；若断路器SF6气体压力或储能操动机构压力降低至闭锁值、弹簧机构未储能、控制回路接线松动、断线或分合闸线圈烧损，无法及时处理时，汇报值班调控人员，必要时申请停运处理。
控制回路接线_部件故障_松动
弹簧机构_部件故障_未储能
接线_组成_控制回路
分合闸线圈_部件故障_烧损
控制电源空开_部件故障_跳闸
直流电源_部件故障_跳闸
控制回路接线_部件故障_断线