三、故障排查及处理(1)当发生隔离开关烧毁,一般通过直观检查就可发现,检查方法简单,处理也方便,更换新的隔离开关即可。在处理时为确保作业人身安全,必须采取停电、验电并做好相关安全措施后方可检修。(2)故障处理时,按负荷要求合理选择、配置、更换隔离开关,安装时应按照隔离开关安装质量标准进行施工,保证动触头与静触头两侧连接片距离调整均匀,合闸后接触面无过紧或过松;刀片与静触头中心线在同一平面上,位置无偏移;杠杆操动机构的开关调节杠杆长度合适,操作到位灵活。(3)隔离开关处理完毕后,必须同时检查其他设备是否正常,特别是隔离开关烧毁时有很大的短路电流通过,仔细分析短路电流经过的设备,如母线、开关等设备,严重时有可能造成配电变压器故障等,所以检查时必须认真仔细。若发现其他设备故障应一并进行检修。(4)隔离开关合闸操作时,应先合隔离开关,再合开关,分闸时相反,操作时动作要迅速,严禁带负荷分合隔离开关。
配电变压器_部件故障_故障
隔离开关_部件故障_烧毁
隔离开关_部件故障_烧毁