处理原则：a)检查就地监控系统告警信息，相关电流指示；b)检查各个采样系统的电流测量值有无异常；c)检查本体有无异常声响、有无异常振动；d)检查二次回路、电子模块装置和端子接线排有无放电打火现象；e)检查相关控制保护主机及自动装置有无异常，必要时申请将对应的控制保护主机切换至“试验”或“退出”状态，关闭光电流互感器主机（合并单元）并断开电源；f)光纤回路异常，若影响控保系统运行且需停电处理，则应立即汇报值班调控人员，申请将相应一次设备退出；若影响直流输送功率的，则应申请降低直流输送功率或申请直流系统停运处理。
光纤回路_部件故障_异常