处理原则a) 检查另一极（阀组）运行正常，如存在过负荷情况立即降至当前允许的额定功率并汇报值班调控人员。b) 检查事件记录，现场检查主机状态，分析故障原因。c) 做好现场故障信息收集，便于进行故障位置和类型的判断。d) 现场检查时禁止对主机、板卡进行复位或断电重启操作。e) 如异常原因不明或检查确认为硬件故障，联系检修人员进一步检查处理。f) 故障处理结束后，应检查接线正确方可上电；将系统由“试验”状态手动切至“备用”状态前，应检查该系统功能正常，和相关系统接口正常，且无三级故障、直流闭锁、开关跳闸等信号。
开关_部件故障_跳闸
硬件_部件故障_故障
直流_部件故障_闭锁