处理原则：检查冷却器及两路电源工作情况。密切监视油浸式平抗绕组和上层油温情况。如果一组电源消失或故障，备用电源自投不成功，则应检查备用电源是否正常，如正常，应立即手动合上备用电源开关。如果两路电源均消失或故障，则应立即设法恢复电源供电。如果发现控制箱内进线电源存在问题，则立即检查站用电低压配电屏负载开关、接触器、熔断器和站用变压器高压侧熔断器或断路器。如果冷却器控制回路异常，应手动强投冷却器，并检查油流指示器及风扇运行情况。如果绕组温度和上层油温持续上升，应立即汇报值班调控人员，申请降低负荷，直至绕组温度和上层油温不再上升。如果冷却器全停故障短时间内无法排除，应立即汇报值班调控人员，申请降低负荷或将油浸式平抗停运。冷却器全停的运行时间不应超过设备无冷却器运行时间限值规定，或者绕组温度和上层油温达到限值时间。
电源_部件故障_故障
油温_性能故障_上升
控制回路_组成_冷却器
电源_部件故障_故障
冷却器_部件故障_全停
冷却器_部件故障_全停
温度_性能故障_上升
绕组温度_性能故障_达到限值
备用电源_部件故障_自投不成功
电源_部件故障_消失
控制箱内进线电源_部件故障_存在问题
冷却器控制回路_部件故障_异常
进线电源_组成_控制箱
上层油温_性能故障_达到限值
电源_部件故障_消失