二、原因分析(1)受潮。氧化锌避雷器因密封老化、温差变化大或安装环境差等原因,容易造成潮气浸入,致使内部绝缘损坏,在运行中发生泄漏电流过大。在制造过程中,封装环境湿度超标,避雷器内部滞留潮气,或瓷套密封不严,造成运行一段时间后潮气侵入等。(2) 老化。避雷器运行在其产品寿命的后期,图1-38避雷器击穿电阻片劣化,造成泄漏电流上升。严重时造成瓷套内部放电,导致避雷器内部气体压力和温度急剧增高,引起避雷器击穿引起系统单相接地,甚至会发生本体爆炸。(3)污秽。若避雷器安装在室外或防尘措施不完善,其瓷套表面易受到环境粉尘的污染。严重的污染会引起污闪,造成附加温升,导致吸收过电压能力大为降低,也加速了电阻片的劣化,从而引起泄漏电流过大。(4)安装质量。避雷器在安装过程中,上、下引线松动或接触不良,长期运行过程中,在过电压的冲击下,容易造加速电阻片的劣化而损坏,导致避雷器的泄漏电流过大。
避雷器_部件故障_泄漏电流过大
吸收过电压能力_性能故障_降低
电阻片_部件故障_劣化
避雷器_部件故障_潮气侵入
相_部件故障_接地
绝缘_部件故障_损坏
气体压力_性能故障_急剧增高
氧化锌避雷器_部件故障_老化
氧化锌避雷器_部件故障_潮气浸入
泄漏电流_性能故障_过大
引线_部件故障_接触不良
电阻片_部件故障_损坏
瓷套_部件故障_污染
引线_部件故障_松动
温差_性能故障_变化大
瓷套_部件故障_放电
电阻片_部件故障_劣化
电阻片_部件故障_劣化
泄漏电流_性能故障_过大
环境湿度_性能故障_超标
泄漏电流_性能故障_上升
避雷器_部件故障_击穿
瓷套_部件故障_密封不严
本体_部件故障_爆炸
避雷器_部件故障_击穿
避雷器_部件故障_滞留潮气
温度_性能故障_急剧增高