处理原则：到现场检查阀控系统是否工作正常。检查直流系统在当前主系统下工作正常。检查阀控系统电源端子电压，如果不正常，检查外部电源系统和电缆接线。如果电源端子电压正常，检查是否有电源空开跳开，若有，试合一次。若试合成功，检查相应的极控和阀控系统是否已恢复正常工作。报警消失后，应加强监视，由相关检修人员分析故障产生原因。如果试合不成功，检查该路直流电源对应的电源变换模块是否存在故障。如果发现电源模块内部存在短路现象，应隔离故障元件。由相关检修人员对故障元件进行更换。更换后测量电源模块输入输出电压正常后合上相应的空开，检查系统运行正常。
电源模块_部件故障_短路