处理原则：检查运行人员工作站告警信息，检查电源自动切换装置所接两路电源电压是否超出控制器正常工作电压范围。若电源自动切换装置电源灯闪烁，检查进线电源有无断相、虚接现象。检查电源自动切换装置安装是否牢固，是否选至自动位置。若自动转换无法修复，应采用手动切换。若手动仍无法正常切换电源，应立即联系检修人员采用改接线等方式尽快恢复供电。
电源灯_组成_电源自动切换装置
电源自动切换装置电源灯_部件故障_闪烁