处理原则：轻瓦斯动作报警后，应立即检查油色谱在线监测数据。如监测数据异常，应申请尽快停运；现场检查油浸式平抗，是否有气体积聚、油位降低现象。若离线色谱检测有异常，应申请尽快停运。若离线色谱检测正常，应查明动作原因，是否因二次回路故障、外部气体进入或是内部故障造成。如瓦斯继电器内有气体，应立即取气样并进行气体成分分析。在取气样及取油样过程中，应高度注意人身安全，严防设备突发故障。如果检测气体为无色、无臭、不可燃，且油色谱分析数据正常，应继续查明并及时消除进气缺陷。若分析检测气体为可燃或油色谱分析数据异常，应综合判断确定油浸式平抗内部故障，必要时申请将设备停运。如果轻瓦斯报警信号连续发出2次及以上，应申请尽快停运。
监测数据_性能故障_异常
油浸式平抗_部件故障_故障
油色谱分析数据_性能故障_异常
轻瓦斯_部件故障_报警
轻瓦斯_部件故障_动作
瓦斯继电器_部件故障_有气体
二次回路_部件故障_故障