二、原因分析(1)线路接头松动。导线连接时未采取绞接和压接等方法,或连接不符合技术要求,长时间或过负荷运行会出现接头处松动,造成接触电阻过大,引起接头处过热、打火现象。(2)接头(铜、铝混接)处理不当造成连接不良,如图2-11所示。铜、铝导线连接时未使用铜铝过渡接头或铝导线未用超声波捷锡处理,会发生电化学腐蚀导致接触电阻过大,若接头处理不当,则表面出现氧化层,随着时间的推移,氧化层越积越厚产生较大的接触电阻,出现接头处过热、打火现象。(3)氧化或腐蚀造成连接不良。接点长时间氧化或在恶劣环境下腐蚀会受到污染,易造成接触不良并引起接触电阻过大,在连接处出现过热、打火现象。(4)线路施工质量差造成连接不良。在进行导线引线连接施工中,由于连接线夹松动,造成连接处接触不良引起接触电阻过大,出现连接处过热、打火现象。(5)材料质量差造成连接不良。在绝缘导线图2-11铜、铝混接氧化的引线连接时,由于绝缘导线绝缘层不规范和穿刺线夹质量等原因,造成连接不到位或损坏导线,从而引起连接处接触不良。
线路_部件故障_施工质量差
连接处_部件故障_接触不良
接头_部件故障_出现氧化层
接头_部件故障_连接不良
材料_部件故障_质量差
接头处_部件故障_打火
连接处_部件故障_接触不良
绝缘导线绝缘层_部件故障_不规范
接点_部件故障_接触不良
接触电阻_性能故障_过大
绝缘层_组成_绝缘导线
接头_部件故障_处理不当
导线_部件故障_过负荷运行
连接处_部件故障_打火
线路接头_部件故障_松动
接触电阻_性能故障_过大
接触电阻_性能故障_过大
接头处_部件故障_松动
线路_部件故障_连接不良
连接处_部件故障_打火
接触电阻_性能故障_过大
连接处_部件故障_过热
接点_部件故障_腐蚀
接点_部件故障_氧化
连接处_部件故障_过热
接头处_部件故障_过热
接头处_部件故障_打火
铝导线_部件故障_电化学腐蚀
导线_部件故障_未采取绞接
连接线夹_部件故障_松动
接头_部件故障_处理不当
导线_部件故障_未使用铜铝过渡接头
接头处_部件故障_过热