处理原则：发现漏水后，应采用多种手段观察漏水点，确定水迹来源和泄漏程度。如水迹来源为雨水等外部因素造成，可对漏水点加强监视，必要时申请停运阀组。如阀塔水管漏水，但泄漏程度轻微且泄漏位置不会引起阀设备损坏，应申请停运阀组。如阀塔水管漏水严重，或者发现阀塔已经有放电、灼烧现象时，应紧急停运该阀组，同时汇报值班调控人员。停运后做好隔离、接地措施，联系专业人员处理。
阀塔_部件故障_有放电
阀设备_部件故障_损坏
阀塔水管_部件故障_漏水
阀塔水管_部件故障_漏水
阀塔_部件故障_灼烧