处理原则：现场检查外水冷房积水及渗漏情况。检查排污泵排水情况，必要时启动临时备用排污泵排水。检查喷淋泵漏水情况，如果发现漏水则切换至备用喷淋泵，将故障喷淋泵隔离并及时检查处理。检查管道渗漏情况，如果发现管道渗漏进行隔离，必要时停用相应冷却塔。如果为建筑物及沟道渗漏，或漏点无法隔离，组织人员进行堵漏。如果积水持续上升，无法控制，必要时经领导批准申请调度停运相应阀组。
喷淋泵_部件故障_漏水
外水冷房_部件故障_渗漏
管道_部件故障_渗漏
沟道_部件故障_渗漏
外水冷房_部件故障_积水
建筑物_部件故障_渗漏
管道_部件故障_渗漏