处理原则a）检查外绝缘表面缺陷情况，如破损、杂质、凸起等。b）判断外绝缘表面缺陷的面积和深度。c）查看外绝缘的放电情况，有无火花、放电痕迹。d）巡视时应注意与设备保持足够的安全距离，应远离进行观察。e）发现外绝缘破损、开裂，需要修补外绝缘时，应立即按照规定提请停运，做好安全措施。f）待设备缺陷消除并试验合格后，方可重新投运干式平波电抗器。
外绝缘_部件故障_开裂
外绝缘表面_部件故障_缺陷
外绝缘表面_部件故障_凸起
外绝缘_部件故障_破损
外绝缘表面_部件故障_缺陷
外绝缘_部件故障_放电
外绝缘表面_部件故障_杂质
外绝缘表面_部件故障_破损