处理原则：如套管瓷套破裂，需要更换时，向值班调控人员申请停运处理；套管气体压力指示下降，应用SF6气体泄漏成像仪进行确认，严重漏气时，向值班调控人员申请停运处理；套管严重渗漏油或者瓷套破裂，需要更换时，向值班调控人员申请停运处理；套管接头过热时，应利用红外测温进行检测，严重时向值班调控人员申请停运处理；停电处理前，应加强监视。
套管瓷套_部件故障_破裂
瓷套_组成_套管
瓷套_部件故障_破裂
SF6气体泄漏成像仪_检测工具_套管
红外测温_检测工具_套管接头
套管_部件故障_气体压力指示下降
套管_部件故障_渗漏油
套管接头_部件故障_过热
接头_组成_套管