处理原则：一路交流断路器跳闸，检查电源切换装置及另一路交流电源是否正常。充电装置报交流故障，应检查充电装置交流电源断路器是否正常合闸，断路器两侧电压是否正常，不正常时应向电源侧逐级检查并处理，当交流电源断路器两侧电压正常，交流接触器可靠动作、触点接触良好，而装置仍报交流故障，则通知检修人员检查处理。交流电源故障较长时间不能恢复时,应尽可能减少直流负载输出（如事故照明、UPS、在线监测装置等非重要负荷）并尽可能采取措施恢复交流电源及充电装置的正常运行，联系检修人员尽快处理。当交流电源故障较长时间不能恢复，应调整直流系统运行方式，用另一台充电装置带直流负荷。当交流电源故障较长时间不能恢复，使蓄电池组放出容量超过其额定容量的20％及以上时，在恢复交流电源供电后，应立即手动或自动启动充电装置，按照制造厂或按恒流限压充电-恒压充电-浮充电方式对蓄电池组进行补充充电。
交流断路器_部件故障_跳闸
充电装置_部件故障_交流故障
交流电源_部件故障_故障