三、故障排查及处理(1)首先应检查保护器的额定动作电流选择或定值设置是否正确,然后检查接地试验测试仪(笔)电阻值设置是否合适。若设置不正确,则更正后再进行接地试验。(2)排除保护器的动作电流选择或定值设置问题后,如果仍然拒动作,则应检查配电变压器的中性线、接地引线、接线端子等是否存在上述错误或连接不可靠,若有问题,应按规程要求采取停电措施后,方可处理。(3)如果中性线接线正确,与接地引线等各处连接正常,则应对配电变压器采取停电措施后,并解开中性线接地引线,用接地电阻测试仪测量中性线的接地电阻是否合格(配电变压器容量在100kVA及以下的,接地电阻应小于10Ω,100kVA以上的接地电阻应小于4Ω)。如不合格,应采取降低电阻的措施。(4)若中性线的接地电阻合格,在确认配电变压器的中性线和保护器的接线均正确无误的情况下,一般可采用更换一台新的保护器,来检测保护器的自身质量有无问题。若有问题时,建议安装人员不要对保护器自行拆卸处理,应交由有资质的专业人员或返回厂家进行修复,并经检测合格后方可再投入运行。(5)安装保护器后,应按照 DL/T 736-2010《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》的要求:"应用试验按钮试跳3次,均应正确动作;用试验电阻一般为(1~2kΩ)/2W]对各相进行接地试验3次,均应正确动作;带负荷分合3次,不得有误动作,方可正式投入使用。"(6)严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。
接地电阻测试仪_检测工具_接地电阻
接地电阻测试仪_检测工具_中性线