处理原则：检查控制系统运行情况，检查风机控制是否正常。检查故障冷却塔风扇运行情况，检查风机电源是否正常，若相关电源开关跳闸立即试合，恢复冷却塔风机运行，必要时强投冷却塔风机。如果冷却塔风机不能短时恢复，密切监视内水冷进阀温度，关闭故障冷却塔进出水阀门，关闭进出水阀门时应该检查内冷水进阀流量。必要时，经领导批准申请调度降低相应阀组直流功率。如果内水冷进阀温度有持续上升，接近跳闸温度，申请调度批准停运相应阀组。
电源开关_部件故障_跳闸