处理原则：检查冷却器及两路电源工作情况；密切监视换流变压器绕组和上层油温情况；如果一组电源消失或故障，备用电源自投不成功，则应检查备用电源是否正常，如正常，应立即手动合上备用电源开关；如果两路电源均消失或故障，则应立即设法恢复电源供电；如果发现换流变压器汇控柜内进线电源存在问题，则立即检查站用电低压配电屏负载开关、接触器、熔断器和站用变压器高压侧熔断器或断路器；如果冷却器控制回路异常，应手动强投冷却器，并检查油流指示器及风扇运行情况；如果换流变压器绕组温度和上层油温持续上升，应立即汇报值班调控人员，申请降低负荷，直至绕组温度和上层油温不再上升。如果冷却器全停故障短时间内无法排除，应立即汇报值班调控人员，申请降低负荷或将换流变压器停运；冷却器全停的运行时间不应超过换流变压器无冷却器运行时间限值，或者绕组温度和上层油温达到限值时间。
油温_性能故障_持续上升
冷却器_部件故障_全停
冷却器_部件故障_全停
汇控柜内进线电源_部件故障_存在问题
备用电源_部件故障_自投不成功
电源_部件故障_消失
绕组温度_性能故障_持续上升
进线电源_组成_汇控柜
冷却器控制回路_部件故障_异常
控制回路_组成_冷却器
电源_部件故障_故障
电源_部件故障_消失
电源_部件故障_故障