三、故障排除(1)运行单位接到故障报修电话后,首先应询问客户地址、用电情况。如整个台区失电,则确认低压开关以上设备出现了故障或异动;如总保频繁跳闸,则确认总保后段有漏电或总保自身故障。(2)及时对外发布停电信息。(3)立即组织抢修人员准备工器具(登杆工具、梯子、测量仪表等)、安全工器具(绝缘手套、绝缘棒、接地线等),并赶赴故障现场。(4)到现场后,工作负责人正确填写配电事故应急抢修单,召开站班会,明确现场安全措施并确认签字。故障查找、处理应按低压带电作业要求操作。(5)现场确定故障范围。首先检查低压配电柜内的设备运行状态,如果是总保跳闸,则检查总保自身是否正常,查询总保跳闸原因;对低压线路和接户线进行巡视,有无明显故障点;对总保出线A、B、C相进行试送,确定漏电相,如三相全部不能投运,则三相都漏电或零线有接地。(6)故障点查找。首先检查漏电相接户线和用户侧家保是否正常,如果无明显故障点,应断开漏电相所有用户侧开关;再对总保进行试送,如总保仍不能投运,则确定漏电在线路和接户线上;最后用断电查零线法对故障点进行查找。断电查零线法:先断电,然后拆下零线,在零线当中加一"测试电流"。方法是在零线与配电柜(箱)内有电相线之间串上75W左右的电阻,如电烙铁、灯泡等。1)用钳形电流表测量出零线当中总的测试电流,此电流可以测变压器的中性接地线进行确认;然后爬杆测量零线中测试电流的走向,爬杆测量时A、B、C、N线都要测量,并记下数据以便分析,相线上有测试电流时该相线就有漏电故障点。2)断电查零线法适用于电网总漏电电流小但保护器仍需要频繁跳闸的线路(如单相电机启动保护器就动作),也适用于电网总剩余电流大,保护器不能投运的线路。优点是可根据测量的数据分析出故障电流的走向,具有目标性,可以快速查出漏电故障点,同时查出零线、相线漏电故障点,缺点是电网停电,影响用户的用电,而且须要爬杆测量。3)断电查零线法要注意:①断电查零线时,断的是电网的相线和零线,不能断变压器的中性接地线;零线断开后电网不可送电。②在断下的零线上要接通一个250~500mA的测试电流,测试电流不要太大,否则爬杆测量不安全,而且会引起误判。③爬杆测量时一定要测量杆上每个线路的每一根线(A、B、C、N线),并记下数据,当发现相线上有测试电流时,该路相线一定存在漏电故障点,要仔细测量分析。④查到故障点后,要把故障点的零线和相线都要断开,否则会影响其他故障点的判断。⑤有多个分支的关键电杆要多爬几次,最后查到并处理一个故障点后就回来爬一次,有些线路的故障点可能有多处,这样可以确定其他故障点的方向。⑥当电网A、B、C相线上没有测试电流,零线上的电流成发射状不往一个方向上流时,查找基本可以结束,回复送电。(7)故障点处理。做好防触电、防高空坠落、防电杆倾倒伤人、防高处坠物伤人、防梯子滑倒伤人等安全措施。(8)工作负责人对接户线安装质量进行验收,并符合相关规程要求。(9)拆除现场安全设施,收回工器具、材料并清理现场,工作负责人召开站班会,抢修人员撤离作业现场。(10)工作负责人向许可人汇报工作结束,许可人拆除所有安全措施,按操作步骤进行送电。(11)工作终结,由公共平台发布送电信息。
相线_部件故障_有测试电流
零线_部件故障_漏电
电网_部件故障_停电
总保_部件故障_频繁跳闸
总保_部件故障_不能投运
保护器_部件故障_动作
总保_部件故障_跳闸
钳形电流表_检测工具_电流
总保_部件故障_跳闸
相线_部件故障_漏电
总保_部件故障_漏电
电网_部件故障_总漏电电流小
低压开关_部件故障_故障
相线_部件故障_漏电
电网_部件故障_总剩余电流大
三相_部件故障_不能投运
零线_部件故障_接地
保护器_部件故障_频繁跳闸
低压开关_部件故障_异动
相线_部件故障_漏电
保护器_部件故障_不能投运
总保_部件故障_故障
三相_部件故障_漏电