三、故障排查及处理(1)当发现熔断器有发热现象时,应检查熔断器的额定电流与负荷情况是否匹配,有无存在过负荷运行情况,有无低电压现象。一般可观察有关电流表,或采用钳形电流表及万用表现场进行测量,有条件的可通过智能配电终端采集系统进行监测,包括对历史数据的查询分析。如果发现因过负荷引起,应采取调整或分流负荷,或者更换额定容量大一级的熔断器,确保熔断器与线路、与上一级熔断器的额定电流相匹配。如果因低电压引起,则应继续查找引起低电压原因,可采取减轻负载或分流,或者调整变压器分接开关、安装无功补偿装置等调压措施。(2)如果熔断器没有过负荷现象,则应检查熔断器接线端子与导线、熔体与熔座等是否接触紧密,螺栓、弹簧等有无松动现象,安装是否牢固可靠;并检查熔断器接触面有无氧化、腐蚀现象。如发现熔断器有轻微发热时,可对氧化、腐蚀部分进行清洁后,在动静触头接触面上涂上导电脂,重新坚固熔断器的接线端子螺栓、弹簧等,并检查接触紧密、牢固可靠。(3)如检查发现熔断器外观有损伤、变形、开裂现象,瓷绝缘部分有破损或闪络放电痕迹时,熔断器的熔座导体、连接端子等因长时间发热退火较重时,应及时更换熔断器。(4)如检查发现因现场环境温度过高引起,则应采取更换熔断器乃至相关成套设备的位置,或改善通风条件等措施。(5)运行中熔断器的检修,必须在设备确已停电,各项安全措施完整齐备,并有专人监护的情况下进行,以防止人身触电或设备损坏。
熔断器_部件故障_变形
熔座_组成_熔断器
熔断器_部件故障_发热
熔断器_部件故障_损伤
熔断器的熔座_部件故障_发热退火
连接端子_部件故障_发热退火
瓷绝缘_部件故障_破损
瓷绝缘_部件故障_闪络放电
熔断器_部件故障_发热
熔断器_部件故障_开裂