<p><b>1,3,3,3-四氟丙烯</b> (HFO-1234ze(E)) 是一種氫氟烯烴。它是"第四代" 冷媒，用來取代以前的R-134a，並用作氣霧劑和發泡劑。由於R-134a的全球暖化潛能高，因此正在逐步淘汰其使用。HFO-1234ze（E）的臭氧消耗潛能為零（ODP = 0），全球暖化潛能值非常低（GWP &lt;1），甚至低於CO<sub>2</sub>，並且按ANSI/ASHRAE歸類為A2L類製冷劑（低易燃性和低毒性）。
</p>
<h2><span id=".E7.94.A8.E5.A4.84"></span><span id="用处">用處</span></h2>
<p>對全球暖化的擔憂日益增加，以及相關的可能的不良氣候影響，導致越來越多已開發國家同意減少溫室氣體的排放。鑑於大多數氫氟碳化合物（HFC）的全球暖化潛能（GWP）相對較高，不同國家正在採取多項行動來減少這些流體的使用。例如，歐盟最近的氟利昂氣體法規規定了從2020年開始幾乎所有空調和制冷機中用作工作流體的製冷劑的強制減少GWP值。</p><p>迄今為止，已經提出了幾種類型的可能的替代候選物，包括合成的和天然的。在合成選擇中，氫氟烯烴（HFO）是迄今為止最有前途的選擇。
</p><p>HFO-1234ze(E)已被用作冷卻器，熱泵和超級市場製冷系統中的工作流體。</p><p>已經證明，HFO-1234ze(E)不能被視為HFC-134a的直接替代品。實際上，從熱力學的觀點來看，可以說:
</p>
<ul><li>HFO-1234ze(E)的理論性能係數略低於HFC-134a；</li></ul><ul><li>與HFC-134a相比，HFO-1234ze(E)具有不同的容積冷卻能力。</li></ul><ul><li>在實現相同傳熱係數的約束下，HFO-1234ze(E)在兩相傳熱過程中的飽和壓降高於HFC-134a。</li></ul><p>因此，從技術角度來看，需要對冷凝器和蒸發器設計以及壓縮機排量進行修改，以實現與HFC-134a相同的冷卻能力和高能性能。</p>
<h2><span id=".E5.8F.82.E8.A7.81"></span><span id="参见">參見</span></h2>
<ul><li>2,3,3,3-四氟丙烯 (HFO-1234yf)</li></ul><h2><span id=".E5.8F.82.E8.80.83.E8.B5.84.E6.96.99"></span><span id="参考资料">參考資料</span></h2>
**1,3,3,3 - 四氟丙烯** (HFO-1234ze (E)) 是一種氫氟烯烴。它是 "第四代" 冷媒，用來取代以前的 R-134a，並用作氣霧劑和發泡劑。由於 R-134a 的全球暖化潛能高，因此正在逐步淘汰其使用。HFO-1234ze（E）的臭氧消耗潛能為零（ODP = 0），全球暖化潛能值非常低（GWP <1），甚至低於 CO2，並且按 ANSI/ASHRAE 歸類為 A2L 類製冷劑（低易燃性和低毒性）。

## 用處

對全球暖化的擔憂日益增加，以及相關的可能的不良氣候影響，導致越來越多已開發國家同意減少溫室氣體的排放。鑑於大多數氫氟碳化合物（HFC）的全球暖化潛能（GWP）相對較高，不同國家正在採取多項行動來減少這些流體的使用。例如，歐盟最近的氟利昂氣體法規規定了從 2020 年開始幾乎所有空調和制冷機中用作工作流體的製冷劑的強制減少 GWP 值。

迄今為止，已經提出了幾種類型的可能的替代候選物，包括合成的和天然的。在合成選擇中，氫氟烯烴（HFO）是迄今為止最有前途的選擇。

HFO-1234ze (E) 已被用作冷卻器，熱泵和超級市場製冷系統中的工作流體。

已經證明，HFO-1234ze (E) 不能被視為 HFC-134a 的直接替代品。實際上，從熱力學的觀點來看，可以說:

* HFO-1234ze (E) 的理論性能係數略低於 HFC-134a；
* 與 HFC-134a 相比，HFO-1234ze (E) 具有不同的容積冷卻能力。
* 在實現相同傳熱係數的約束下，HFO-1234ze (E) 在兩相傳熱過程中的飽和壓降高於 HFC-134a。

因此，從技術角度來看，需要對冷凝器和蒸發器設計以及壓縮機排量進行修改，以實現與 HFC-134a 相同的冷卻能力和高能性能。

## 參見

* 2,3,3,3 - 四氟丙烯 (HFO-1234yf)

## 參考資料
1,3,3,3-四氟丙烯