b) Đặt vôn kế vào thang đo 300 vôn. Đặt các đầu dò thử nghiệm trên các đầu nối 1L và 3L (xem sơ đồ) của phần giới hạn cao của bộ điều nhiệt. Số đọc trên đồng hồ phải là điện áp đầu vào của máy sưởi (xem bảng thông số của máy nước nóng). Nếu không đúng điện áp, hãy kiểm tra các kết nối lỏng lẻo và cầu chì bị nổ hoặc cầu dao bị vấp. c) Để xác minh rằng công tắc giới hạn cao đã đóng, hãy đặt các đầu dò thử nghiệm vào các đầu nối 2L và 4L (xem sơ đồ).