Vấn đề quá tải trung tính được giới hạn ở tải cung cấp điện ở chế độ chuyển đổi 208 / 120V, chẳng hạn như máy tính cá nhân. Hình 2 (trong bài viết gốc) cho thấy dòng điện pha trung bình và dòng điện trung tính thu được khi đo tại máy biến áp 2.500kVA. Thực tế, thành phần chủ yếu trên trung tính là sóng hài thứ ba (Hình 3 trong bài viết gốc). Để chứa dòng điện trung tính, kỹ sư đã quyết định mua các ống dẫn xe buýt mới với cường độ trung tính là 100%.