Các máng nước cũng có thể được cung cấp như các điểm thoát nước chính hoặc phụ. Cốc nguyệt san là các lỗ hình chữ nhật trong các bức tường lan can có chiều rộng tối thiểu là 4 inch và chiều cao từ 4 đến 6 inch. Nếu máng xối được sử dụng làm hệ thống thoát nước chính, thì chúng được áp dụng bằng phẳng với mức mái. Nếu chúng được sử dụng để thoát nước thứ cấp, thì chúng phải cao hơn mức mái tối thiểu là 2 inch và tối đa là 4 inch so với mức mái. Sau khi số lượng cống cần thiết cho khu vực được xác định, kích thước của các nút cống và hệ thống ống nước nên được thiết lập.