Lintasan logam atau baki kabel juga dapat memenuhi syarat sebagai konduktor pembumian peralatan sesuai dengan Bagian 250.118. Dalam hal ini, konduktor pembumian peralatan tipe kawat (EGC) tidak diperlukan untuk memenuhi persyaratan NEC minimum. Mengukur EGC tipe kawat untuk jalur paralelAda aturan khusus untuk EGC tipe kabel atau jumper ikatan peralatan yang dipasang dengan jalur paralel untuk pengumpan atau sirkuit cabang.