Perlindungan GFCI tidak diperlukan untuk wadah yang menyajikan peralatan seperti mesin pencuci piring, atau wadah praktis yang tidak menyediakan permukaan meja. Stopkontak yang dipasang dalam jarak 6 kaki dari tepi luar wastafel batang basah juga harus dilindungi GFCI [210.8(A)(7)]. Sekali lagi, semua stopkontak 15A dan 20A, 125V dipasang di dalam ruang merangkak unit hunian [210.8( 4)] atau di setiap bagian ruang bawah tanah yang belum selesai yang tidak dimaksudkan sebagai ruang yang dapat dihuni tetapi digunakan untuk penyimpanan atau sebagai area kerja [210.8(5)], harus dilindungi GFCI.