2. Dasar Desain Hidrostatik 1000 psi harus digunakan dalam desain sistem pipa polietilen untuk distribusi gas propana pada suhu pipa 73Ãƒâ€šÃ‚Â°F atau lebih rendah. Pengukuran kekuatan hidrostatik jangka panjang harus dilakukan sesuai dengan ASTM D 2837.