b) Atur voltmeter ke skala 300 volt. Tempatkan probe uji pada terminal 1L dan 3L (lihat diagram) dari bagian batas tinggi termostat. Pembacaan meteran harus berupa tegangan input pemanas (lihat pelat peringkat pemanas air). Jika voltase tidak benar, periksa sambungan longgar dan sekering putus atau pemutus sirkuit tersandung. c) Untuk memverifikasi bahwa sakelar batas tinggi tertutup, tempatkan probe uji ke terminal 2L dan 4L (lihat diagram).