Masalah kelebihan beban netral terbatas pada beban catu daya mode sakelar 208/120V, seperti komputer pribadi. Gambar 2 (dalam artikel asli) menunjukkan arus fasa rata-rata dan arus netral yang dihasilkan seperti yang diukur pada transformator 2.500kVA. Faktanya, komponen yang dominan pada netral adalah harmonik ketiga (Gbr. 3 dalam artikel asli). Untuk mengakomodasi arus netral, insinyur memutuskan untuk membeli saluran bus baru dengan ampacity netral 100%.