피씨비(PCBs) 환경오염 근절 노력 본격화 - 규제행정에서 참여행정으로 -
1차 조사결과 및 오염변압기 관리방안
□ 1차 조사결과(’04. 5)
※ 1차 조사는 한국전력과 6개 발전사를 대상으로 했으며, ’03. 12.부터 ’04. 5.까지 조사를 실시하였으며 측정분석은 (주)랩프런티어에서 했으며 분석결과의 신뢰도 확보를 위한 정도관리는 국립환경연구원에서 실시했음
□ 오염변압기 관리방안
○ 50 ppm을 초과하는 변압기
- 1960년대 제작되어 사용되는 변압기의 경우, 조기에 폐기처리 할것이며 케이스, 코일 등을 포함해서 전량 해외이전 처리할 계획이다.
- 1970년대 이후 제작․사용되는 변압기의 경우, 새로운 절연유로 교체해서 계속 사용하되 인식표를 부착해서 폐기할 때까지 지속적으로 관리할 것이다.
- 절연유 교체 후 100일 경과 시점에서 PCBs 농도를 재분석하고 50 ppm 이상이면 반복적으로 절연유를 교체하고, 2 ppm 미만인 경우는 일반적인 변압기로 분류되게 된다.
○ 2 ppm 이상 50 ppm 미만의 저농도 오염변압기
- 폐기될 때까지 지속적인 관리가 가능하도록 인식표를 부착하고 관리대장을 작성해서 비치하도록 할 것이다.
※ 유해화학물질관리법(’99년 개정시)에서는 PCBs 및 50 ppm 이상 함유된 혼합물질의 제조, 수입 또는 사용을 금지하고 있으며 폐기물관리법(’99년 개정시)에서는 2 ppm이상(액체상태), 용출액 0.003mg/L 이상(액체상태 외) PCBs 함유한 것을 지정폐기물로 분류하고 있음
피씨비(PCBs) 환경오염 근절 노력 본격화
피씨비 환경오염 근절을 위한 1차 조사의 측정분석을 담당한 업체가 어디야
(주)랩프런티어