28개 폐수종말처리시설에 대한 2006년도 점검결과, 방류수수질기준 초과시설 등에 개선조치
Ⅲ. 문제점 및 개선방안
◦ 폐수유입률은 30% 미만인 시설이 전년대비 6.1% 감소되었으나 지속적인 폐수유입률 제고대책 강구필요
- 폐수유입률이 30% 이하인 46개 시설(산단17, 농공29)에 대한 항구적인 대책 필요
⇒ 해당 기관별로 가동율 제고대책을 지속적으로 강구토록 하고, 인근하수 유입처리, 통폐합 등 필요한 경우 예산지원 검토
◦ 개별사업장의 처리시설에서 과다처리, 빗물유입 등으로 유입수질이 방류수 기준이하인 폐수종말처리시설은 적정대책 강구 필요
- 산단(2) : 천안천흥, 음성소이 - 농공(2) : 담양금성, 해남옥천
⇒ 원폐수를 폐수종말처리시설로 유입처리하거나, 항상 방류수 기준이내인 개별사업장의 배출수 유입 배제, 불명수 등 청정수의 유입 저감을 위하여 하․폐수관거 및 배수설비 정비 등 대책 강구
◦ 방류수수질기준을 반복적으로 초과한 시설에 대한 개선대책 강구
- 고령개진(3회), 포천양문(3회), 양양포월(6회), 단양적성(2회), 영광군서(2회)는 ‘05년 이후 2회 이상 기준 초과
⇒ 영광군서 농공단지 폐수종말처리시설은 환경관리공단 등 전문기관을 통해 기술지원을 통하여 시설 운영상의 문제점 분석 및 개선대책 마련
※ 고도처리시설 설치사업 등을 추진 중에 있는 고령개진, 포천양문, 양양포월,단양적성(연계)은 개선사업을 조기에 완료
◦ 폐수종말처리시설을 재위탁 운영하거나 민간사업으로 수행한 폐수종말처리시설을 자치단체에 기부체납하지 않고 민간사업자가 직접운영
※ 폐수종말처리시설은 국가 또는 자치단체에서 설치․운영하거나 능력이 있는자에게 설치 또는 운영하게 할 수 있도록 규정(수질환경보전법 제48조)
⇒ 재위탁 운영중인 폐수종말처리시설은 자치단체와 직접 위탁계약을 체결하여 운영하고, 민간사업자가 설치한 폐수종말처리시설은 자치단체에 기부체납 조치
※ 1. 재위탁 폐수종말처리시설 : 24개소
- 산단(10) : 화성발안, 파주탄현, 사천진사, 양산어곡, 연기 조치원, 연기 전의, 원주 문막, 음성 금왕, 음성 대풍, 음성 대소
- 농공(14) : 함안 군북, 함안 법수, 의령 동동, 보령 주포, 아산 득산, 연기 노장,서천 장항, 홍성 구항, 예산 신암, 당진 합덕, 원주 문막, 원주 동화, 봉화, 성주 월항
2. 미 귀속(또는 기부체납) 폐수종말처리시설 : 6개소
- 산단(5) : 연기 소정, 영암 삼호, 음성 소이, 고령 다산, 고령 개진
- 농공(1) : 서산 성연
◦ 폐수유입률 저조 등에 따라 폐수종말처리시설을 비 효율적으로 운영(3천원/톤 이상 소요)하여 입주업체 부담
- 화성발안, 파주탄현, 연기소정, 음성소이, 사천송포, 제주 구좌․금능․대정, 원주동화, 영주적서, 포항청하
⇒ 폐수유입률 제고대책을 추진하되 필요시 인근 환경기초시설(하수종말처리시설 등) 연계처리 방안 적극 강구
128개 폐수종말처리시설에 대한 2006년도 점검결과, 방류수수질기준 초과시설 등에 개선조치
2006년도 점검결과에서 재위탁 폐수종말처리시설은 몇 개소야
24개소