“원전 고장 최소화 위해 설비 점검‧관리 더욱 강화한다” - 고장정지 사례분석, 현장점검 통해 ｢원전설비 건전성 향상방안｣ 
① 상대적으로 고장에 취약한 非핵심설비에 대한 관리를 강화하겠음
ㅇ 후쿠시마 사고 이후 원전설비 투자가 안전과 직결된 핵심설비 위주로 이루어짐에 따라, 상대적으로 취약하게 관리 되고 있는 非핵심설비에 대한 관리를 강화할 것임
* 고장정지 사례 16건중 10건이 非핵심설비에서 발생
ㅇ 올해 7월까지 非핵심설비 중 발전정지를 유발하는 취약설비를 발굴하여 품목별 취약요인별로 분류하고, 8월부터는 정비, 설비교체, R&D 등 조치방안을 강구할 계획임
② 고장발생이 많은 계측 전기설비의 품질을 제고하겠음
ㅇ 계측·전기설비 고장이 원전 불시정지의 주된 요인으로 분석됨에 따라, 계측 전기설비의 근본적 품질 제고를 추진함
* 고장정지 사례 16건중 13건이 계측 전기설비에서 발생
ㅇ 계측 전기설비의 특성상 고장예측이 어려운 점 을 감안하여, 우선, 다중화를 적용하여 고장대응을 강화함
* 기계설비는 마모 등 고장 전에 이상 징후가 발생하나, 계측 전기설비는 사전 징후 없이 회로차단 등 고장으로 직결 (전체 13만개 설비중 계측 전기설비가 69% 차지)
ㅇ 아울러, 계측 전기설비의 설계오류를 방지하기 위해 한수원 내 “통합설계검증팀”을 신설하고, 납품업체와 한수원간 상생협력 R&D를 통해 설비제작 품질을 향상시킬 계획임
* 한수원은 2016년 R&D 예산을 2015년 대비 941억원 증액한 2,020억원 편성
(참고자료)“원전 고장 최소화 위해 설비 점검.관리 더욱 강화한다”
원전 고장정지 사례 16건 중 몇 건이나 비핵심설비에서 야기되었을까
10건