수돗물 안심지원단, 수질검사결과 및 정상화 상황 4차 공개
□ 환경부 수돗물 안심지원단(이하 지원단)은 인천시 수돗물 정상화 작업 상황 및 4차 수질검사결과를 공개했다.
□ 총 4회 수질검사결과, 평균 탁도는 지속적으로 개선되는 추세이며, 망간(기준: 0.05mg/L)과 철(기준: 0.3mg/L)은 급수계통과 수용가 대표지점, 민원가정에서 모두 검출되지 않았다.
* 수용가 대표지점(0.16→0.14→0.11→0.11NTU) 급수계통(0.12→0.14→0.12→0.10NTU)
○ 지난 3차(6월 25일) 수질검사결과, 잔류염소 기준을 미달한 3개 지점에 대해 일반세균과 총대장균군을 검사한 결과 모두 불검출 되었다.
□ 4차 수질검사(6월 26일 채수)는 공촌정수장 등 총 37개 지점*에 대해 13개 항목을 분석했다.
* 송수관로․배수지 등 급수계통 14개소, 수용가 대표지점 17개소, 수질 문제가 제기된 민원가정 6개소
○ 2차(6월 24일) 검사결과 저수조 영향으로 탁도기준(0.5NTU)을 초과한 심곡도서관에서 6월 26일 저수조 유입부와 도서관내 수도꼭지 수질분석을 시행하고 인접 서구청 주변 1개소를 추가하여 분석하였다.
- 심곡도서관의 수질분석 결과 탁도(저수조 유입 0.12→수도꼭지0.20NTU)는 수질기준을 만족했다. 잔류염소는 저수조 유입부(0.62mg/L)에서는 양호하나, 수도꼭지에서는 불검출되어 저수조와 옥내배관에서의 잔류염소가 소모된 것으로 판단된다.
(참고)수돗물 안심지원단, 수질검사결과 및 정상화 상황 4차 공개
수돗물 수질검사 결과가 일반 세균과 총대장균은 어인천시의 경우 어떻게 나왔지
불검출