강동리버스트 4단지 아파트 수돗물 이물질 관련 추진사항 보고
Ⅰ 민원현황
○ 민원 요지
- 각 세대에서 입주민이 설치한 필터(샤워기, 세면기 등)에서 이물질이 검출되어 수질검사 및 원인파악을 요청
○ 추진경위
- 수질검사 실시(강동수도사업소, 20.10.23.) : 먹는물 5개 항목 허용기준치 이내
- 이물질 성분분석 실시(한국건설생활환경시험연구원, 20.11.10.) : Cr, Ni 성분 검출
- 정밀수질검사(상수도사업본부, 20.11.25.) : 171개 항목 허용기준치 이내(검사의뢰)
- 입주민 간담회 실시(20.11.27.) : 수질검사 결과 등 진행사항 공유 및 금속 성분에 대해서는 지속 모니터링 요청
- 1차 입주민 공지(20.12.04.) : 세대 수전청소 접수 요청, 세대 및 공용부 필터 설치하여 모니터링 예정
- 2차 입주민 공지(21.02.02.) : 6세대 모니터링 결과 2세대에서 소량의 이물질 검출(공용부 이물질 미검출)
- 시공사에 관련 현황 및 처리계획 제출 요청(21.03.04.)
- 관계자 합동회의 실시(21.03.25.) : 이물질 원인 파악에 대한 세부 대책 논의 및 이물질 조사용역 협조 요청
수돗물 이물질 관련 추진사항 보고
강동리버스트 4단지 아파트 수돗물의 이물질 성분 분석에서 검출된 것은 어떤 성분이야
Cr, Ni 성분