원자력발전소 비상발전기 정상동작 확인 - 원전 비상발전기 특별점검 결과 발표 -
□ 지식경제부(장관 홍석우)는 지난 2월 9일 고리 1호기 전력공급 중단 사건을 계기로 한국수력원자력이 외부전문가와 함께 원전 20기 총 50대의 비상발전기에 대한 특별점검(3.21~4.21)을 실시한 결과, 모든 발전기가 정상적인 성능을 유지하고 있음을 확인하였다고 밝혔음
ㅇ 금번 점검은 원자력안전위원회가 별도로 점검중인 고리 1호기를 제외한 모든 원전의 비상디젤발전기(20기×2대)와 대체교류발전기(10대)에 대해, 시험절차서에 따른 정상기동 여부와 전력 계통에 연결하여 정상출력으로 요구시간 동안 운전할 수 있는지 여부 등을 외부전문가가 참여하여 점검하였고, 규제 전문기관인 원자력안전기술원 전문가가 입회하였음
ㅇ 비상발전기는 외부에서 들어오는 전력이 모두 상실되었을 경우 가동되는 발전기로서, 원자로 비상냉각에 필요한 전력을 공급하기 위한 필수 안전설비이며, 원전 1개 호기당 비상디젤발전기 2대와 각 부지별1~4대의 대체교류발전기가 설치되어 있음
□ 다만, 영광 2호기 비상디젤발전기 2대중 1대는 성능시험(3.28)중 엔진냉각수 압력은 정상이었으나 압력스위치 설정치가 변경되어 정지신호가 발생하여 가동 후 1분 14초만에 정지하였으나, 최종적으로 정상으로 판정되었음
원자력발전소 비상발전기 정상동작 확인
어디에서 원전 20기 총 40대의 비상발전기에 대한 특별점검을 외부전문가와 함께 실시했지
한국수력원자력