물 재이용시설 설계ᆞ유지관리 걱정 끝! 가이드라인 제정
물 재이용시설 설계 및 유지관리 가이드라인 추진개요
Ⅳ 가이드라인 주요내용
 빗물이용시설
○ 기본요건 : 집수시설, 처리시설, 빗물저류조, 송․배수시설로 구성
○ 용도별 수질기준
- 심미적 영향물질(pH, 탁도)의 제거와 미생물학적 안정성(총대장균군, 분원성대장균군)을 확보
○ 계획수립시 검토사항
- 기온, 강우, 증발량, 활용용도 및 사용수량, 집수면 등 고려
○ 시설별 설계기준
- 집수시설
￭ (집수면) 옥상 면에서 집수시 한쪽방향으로 완만한 경사를 두어 집수 및 옥상녹화나 집수면 부근에 식재 등이 있는 경우 스크린 설치
￭ (빗물 집수관) 빗물받이 이용, 관경은 집수면적과 시간강우량을 고려하여 빗물이 신속하게 흐르도록 결정
- 처리시설 : 저류수의 상태, 수질 등에 따라 침사조, 빗물 침전조 및 여과조 등 설치
- 빗물저류조
￭ (실내체육관, 종합운동장, 공공청사, 공동주택, 학교, 대규모점포) 지붕의 빗물 집수면적에 0.05미터를 곱한 규모 이상의 용량
￭ (골프장) 연간 물 사용량의 40%이상 활용가능한 용량
- 송배수시설
￭ (배수펌프) 비상시에도 항시 가동될 수 있도록 예비포함, 2대 설치
￭ (상수보급설비) 빗물저류조의 수심이 저수위 이하가 된 경우, 경보 및 자동급수가 되도록 설치, 상수급수관 말단에 토수공간을 두어 역류 방지
○ 유지관리기준
- 빗물사용량, 누수 및 정상가동 점검사항 등 관리대장 작성․관리
- 음용하지 않도록 빗물이용 표시 명확화, 슬러지 및 협잡물 제거 등
물 재이용시설 설계ㆍ유지관리 걱정 끝! 가이드라인 제정
배수펌프를 몇 대 설치하여 비상시에도 항상 작동되도록 해야 하지
2대