먹는샘물 제조업체 합동점검 실시 결과
‘03년도 먹는샘물제조업체 합동점검 결과보고
《 목적 》
◇ 국민생활 환경의 변화로 먹는샘물의 소비경향이 보편화되어 판매량도 매년 증가추세에 있어 적극적인 수질관리의 필요성이 대두됨에 따라
◇ 먹는샘물 제조업체에 대한 엄격한 사후관리를 실시하여 수질의 안전성을 확보하고 업체 스스로가 자율적 품질관리체계를 정착시키도록 유도
1. 점검개요
□ 점검기간
◦ 2003. 10. 13 ～ 2003. 11.8
□ 점검대상
◦ 먹는샘물 제조업체(35) : 울산(1), 경기(11), 강원(4), 충북(8), 충남(6), 전북(1), 전남(2), 경남(1), 제주(1)
□ 점검기관
◦ 지도․점검 : 환경부 및 해당 시․도 합동으로 실시
◦ 수질검사 : 각 시․도 보건환경연구원
□ 점검결과 : 점검대상 35개 업체중 25개 업체, 70건 위반사항 적발
2. 점검결과 세부내용
□ 총평
◦ 대부분의 업체에서 제품의 질적 향상을 위하여 노력하고 있으나, 일부업체의 경우 경영악화 등의 사유로 시설을 개선하려는 의지가 미흡하여 먹는샘물 제조업자의 시설기준 및 준수사항을 위반하는 사례가 있어 이에 대한 개선조치 필요
□ 현지 지도사례(공통)
◦ 무기물질 함량에 대한 검사는 년 1회이상 실시하여 제품의 표시사항에 반영하여 정확한 정보를 소비자에 제공토록 개선
◦ 원수의 수질오염 방지를 위하여 취수정 및 감시정의 불필요한 공기유입구는 폐쇄하고 필요시설은 에어필터를 설치토록 권고
◦ 취수정, 감시정의 연속자동계측기 고장 발생 또는 수리완료시 허가청에 신고 및 확인체계 유지
- 취수정의 유량계 고장 시 수리 완료 시 까지 기계식유량계를 부착․ 사용하고 취수량은 연계관리
◦ 먹는샘물 관리체계 개선을 위해 한국지질자원연구원과의 온라인 구축협조 및 독려
□ 주요 위반사례 적발사항(총괄)
◦ 취수정의 유량계 전단계에 설치한검체채취구 또는 불필요한 토출구를 유량계 뒷부분으로 위치변경
◦ 취수정의 유량계 전원과 취수모터의 전원을 사용전압 차이등을 이유로 별도 관리함에 따라 유량계 전원이 차단된 상태에도 취수용 모터는 작동 가능토록 관리되고 있어 일일 적정취수량 관리가 부적정
- 유량계 전원이 차단된 상태에서 취수용 모터가 작동되지 않도록 취수모터용 동력과 연계시켜 전원관리 하거나
- 유량계 전원을 배전반이나 개폐장치 통과 없이 직접 연결(필요시 허가청 봉인)하여 상시 적정가동 될 수 있도록 개선
◦ 충전실의 청정 유지를 위한 자외선공기살균시설 미 가동 및 고장방치
◦ 과학적으로 검증되지 아니한 수질분석자료를 근거로 무기물질의 함량표시, 제품명 부적정 등 표시기준 위반
◦ 연속자동계측시설 비정상운영, 생산 및 작업일지 보관의무 등 영업자 준수사항 위반
먹는샘물 제조업체 합동점검 실시 결과
어느 단체에서 2003년도 먹는샘물제조회사의 수질검사를 시행했니
각 시․도 보건환경연구원