물 재이용시설 설계ᆞ유지관리 걱정 끝! 가이드라인 제정
물 재이용시설 설계 및 유지관리 가이드라인 추진개요
Ⅳ 가이드라인 주요내용
 하수처리수 재이용시설
○ 기본요건 : 하수처리장 처리수 생산이 전제 조건
○ 계획수립시 검토사항
- 하수처리수 재이용수의 용도 및 수요, 계획수량 및 수질, 주요시설계획, 공정폐수 처리대책 등 검토
- 재이용시설은 공공하수처리시설 부지내에 설치하는 것을 원칙
- 생산 수질은 현재 처리장의 방류수질, 『하․폐수처리수 재처리수의 용도별 수질기준』 및 수요자의 요구수질을 고려, 합리적으로 결정
○ 시설별 설계기준
- 처리시설 : 공공하수처리시설의 특성 및 재이용 용도에 적합한 시설 선택
＊ 처리공법 : 금속여과법, 고속응집침전법, 활성탄흡착법, 막분리법 등
- 송․배수시설 : 저장시설, 펌프시설, 송수관로, 배수설비로 구성
￭ (저장시설) 용량은 일최대유량을 기준으로 설정, 청소시에도 재이용수를 사용할 수 있도록 2조 이상의 구조로 설치
￭ (펌프시설) 용량은 일최대 공급유량을 기준으로 결정, 수요처에 저장시설이 없는 경우에는 시간최대유량으로 계획
￭ (송수관로) 용량은 계획시간최대유량을 기준으로 하나, 수요처의 실정에 따라 계획 송수량에 여유를 두어 설치
￭ (배수설비) 배수탱크 및 고가수조의 시설용량은 일 최대 이용수량에 근거하여 결정
○ 유지관리기준
- 자격을 갖춘 기술관리인 혹은 하수처리수 재이용시설 설계․시공업자에게 위탁․관리
- 재처리시설 운전 및 관리 등에 관한 유지관리지침서 비치․활용
- 원수 및 재이용수에 대해 항목별로 매일, 매주, 매분기 단위로 수질검사 이행 및 정기 지도점검 실시(반기1회)
 발전소 온배수 재이용시설
○ 계획수립시 검토사항
- 수질 상의 안전성 및 시설의 총체적인 합리성, 경제성이 확보되도록 계획
○ 시설별 설계기준
- (처리시설) 온배수 재이용수 수질기준(온도 포함), 수요처의 요구 수질에 적합한 처리공정 선정
- (송․배수시설) 취수한 해수를 발전소의 발전과정에서 발생한 폐열을 흡수하는 냉각수를 재이용하는 것으로 농축수의 염분농도에 대처가능한 내부식성 관종 사용
▶ “발전소 온배수”란 취수한 해수를 발전과정에서 발생한 폐열을 흡수하는 냉각수로 사용하여 수온이 상승된 상태로 방출되는 배출수를 의미
물 재이용시설 설계ㆍ유지관리 걱정 끝! 가이드라인 제정
무슨 지침서에 하수처리수 재이용시설 관련 재처리시설 운전 및 관리 내용이 들어있어
유지관리지침서