결과보고서(채소중도매인점포1동 지붕층 배수로 누수 점검결과 보고)
소속 ： 시설운영팀
직급 ： 6급
성명 ： ***
채소중도매인점포1동 지붕층 배수로 시설물 점걸결과 취약구간의 시설물 노후화로 인해 지속적인 누수가 발생하여 점포내 상품이 훼손되는 등의 민원이 발생하고 있어서 아래와 같이 점검결과를 보고합니다.
점검 결과
 누수위치 : 채소중도매인점포1동 지붕층 배수로
 누수원인 : 지붕충 배수로(color sheet_컬러쉬트강판) 죠인트 부위 누수
보수계획
 보수방법
○ 기존 배수로(color sheet_컬러쉬트강판) 위 폴리우레아수지 도막방수재(t=2mm)를 도포(spray gun)하여 방수층을 형성함으로써 배수로 취약구간의 누수 예방 효과
 보수대상 : 총 4개동 중 누수에 취약한 2개동 우선 보수
 소요금액 : 19,200천원(부가세 포함 및 조달수수료 제외)
○ 산출근거 : 1m*200m*2개소*48,000원/㎡=19,200천원
 예산과목 : 건물유지비 【사업비용-영업비용-도매시장관리원가-수선유지교체비】
결과보고(채소중도매인점포1동 지붕층 배수로 누수 점검결과 보고)
어떤 예산과목이 채소중도매인점포1동 지붕층 배수로 공사비로 지급되니
건물유지비