보광배수지 항 내 침전물질 성분조사 결과보고
 추진배경
○「보광(배)가압장 모래 성분조사 협조 요청」(안전조사과-4699, 2021. 5.13.)
 조사항목
○ 성상: 입자의 형상 관찰
- 육안 관찰 및 확대 관찰(10배)
○ 입도분석: 체 가름 시험에 의한 균등계수, 입도분포 분석
○ 원소분석: X-선 형광분석기에 의한 무기원소 분석
○ 고분자 성분 분석: FT-IR에 의한 침전물 중 고형물질 고분자 성분 분석
 침전물 조사결과
○ 구성물질 육안 관찰
- 뚝도정수센터 여과사(10배 확대)(A)
- 다양한 입자물질로 이루어진 모래 추정 미지 혼합물질(10배 확대)(B)
- 슬라임으로 추정되는 흑갈색의 진흙상 물질(C)
○ 미지 침전물 및 여과사 입도분석 비교
- (균등계수)정수센터 여과사는 균등계수가 1.35로 비슷한 크기의 입자로 구성되어 있으나 배수지 모래추정미지시료의균등계수는4.43으로측정되어뚝도정수센터 여과사로 보기 어려움
- (입도범위)정수센터 여과사의 입도범위가 0.86~2.01mm인데 비해, 미지시료는 60.9%가 2mm이상의 입자들로 이루어져 있어 자갈, 콘크리트 조각, 모래 등이 포함된 것으로 판단됨
○ 무기원소 비교(XRF분석)
- 여과사는 규소(Si) 87.5~88.6%, 알루미늄(Al) 9.81~11.1% 인데 비해 보광배수지 모래추정 물질은 규소(Si) 70.4~73.8% , 알루미늄(Al) 17.4~19.1%로 성분분석 결과 여과사와는 차이가 있음
○ 고분자성분 분석 (FT-IR분석)
- 고분자 유기물인 송수관 내부 라이닝재 콜타르 에나멜 및 에폭시 도료 성분이 함유된 것으로 추정
 결론
○ 보광배수지의 미지 침전물은 뚝도정수센터 여과사와는 상이한 것으로 분석됨
- 여과사의 구성원소 및 함량에도 차이가 있어 정수센터에서 유입된 여과사라고 볼 수 없음
○ 그 외 물질은 콜타르에나멜, 에폭시 도료 등이 탈리된 것으로 추정됨
보광배수지 항 내 침전물질 성분조사 결과보고
보광배수지의 미지 침전물을 분석한 결과 어디 여과사와 다른 것으로 보광배수지침전물질성분조사결과가 나왔니
뚝도정수센터