수돗물 안심지원단, 인천 수돗물 수질검사결과 1차 공개 ◇ 총 38개 지점 13개 항목 수질은 먹는물 수질기준 이내이나, 송수관로 등 급수계통보다 일부 수용가의 탁도가 다소 높아
□ 1차 수질검사(6월 22일 채수)는 공촌정수장 등 총 38개 지점*에 대해 망간, 철, 탁도, 증발잔류물 등 총 13개 항목**이며, 분석 결과 먹는물 수질기준에 적합한 것으로 확인되었다.
* 공촌정수장 급수구역 수질변화를 체계적으로 파악하기 위한 송수관로·배수지 등 급수계통(14개소) 및 수용가 대표지점(17개소), 수질상태가 심각한 민원가정(7개소)
** 기본수질항목 pH·잔류염소, 알갱이 등 척도가 되는 탁도·증발잔류물, 수도관벽에서 이탈되어 수돗물에 포함될 가능성이 높은 알루미늄·망간·철·아연·구리·납·크롬·비소·카드뮴 등
○ 다만, 탁도(기준: 0.5NTU)는 급수계통(0.09~0.26NTU, 평균 0.12)에 비해 수용가 대표지점(0.08~0.39NTU, 평균 0.16) 및 민원가정(0.10~0.19NTU. 평균 0.14)에서 다소 높은 것으로 나타났다.
- 망간(기준: 0.05mg/L)은 급수계통과 지원단에서 직접 방문하여 채수한 가정(7곳)에서는 검출되지 않았으며, 수용가 대표지점* 중 심곡동 1개 지점(0.004mg/L)과 운남동 2개 지점(0.010, 0.014mg/L)에서만 검출되었다.
* 수질현황 분석을 위해 행정동별로 대표지점 17개소를 매일 조사
- 이는 급수계통에 대한 청소효과가 단계별로 나타나고 있으나, 급수말단인 수용가에 도달하기까지 시일이 다소 소요되는 것으로 보인다.
- 지원단은 불로동 등 여전히 수질문제가 제기되는 민원가정에 대해 실태조사 및 수질검사를 실시하여 원인을 분석하고 조치할 계획이다.
○ 한편, 가정내 수돗물 필터가 변색되고 있는 상황에 대한 지역주민의 이해를 돕고 보다 정확한 수질상태를 판단할 수 있도록 국립환경 과학원에서는 별도의 분류방법*을 마련하고 있다.
* 시료로 사용되는 수돗물의 양, 필터의 재료 및 공극크기 등을 표준화하고 수질상태를 5단계로 분류(좋음, 양호, 보통, 나쁨, 아주나쁨) 등
(참고)수돗물 안심지원단, 인천 수돗물 수질검사결과 1차 공개
수질검사결과로 인천 수돗물은 급수계통에 비해 수용가 대표지점 평균 및 민원가정이 조금 높게 나타난 것은 뭐야
탁도