يفترض أن يتوفر في كل الأجهزة الكهربائية لوحة بيانات محتوية على البيانات الكهربائية ويجب البحث عن اللوحة في الجهة الخلفية أو السفلية من الجهاز (في مكان دخول الأسلاك)، كما يمكن البحث عنها في دليل المستخدم. تساعدك المعلومات الظاهرة على هذه اللوحة على تحديد وحدات الأمبير التي يسحبها الجهاز وبالتالي القيمة التي تحتاجها لقاطع التيار.  يغطي هذا الجزء الأجهزة التي تكتب الأمبيرية على لوحة البيانات مباشرة، ويشمل ذلك كل الأجهزة المحتوية على محرّك. احسب الأمبيرية من هذه القيمة إن كان الجهاز يعرض قيمة الواط فقط. هذه الطريقة غير مناسبة لتحديد خصائص الأمان لحماية محرّك الجهاز نفسه؛ يحمي قاطع التيار أسلاك توصيل الكهرباء فقط. يُنصح باللجوء لكهربائي مختص لتركيب الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، مثل: أجهزة التكييف والأفران. تعتمد قيمة الأمبير المسحوبة على فرق الجهد في الدائرة الكهربائية، ويفترض أن يكون فرق جهد (V) الجهاز مكتوبًا لتتمكن من تأكيد مطابقته لنظامك الكهربائي. ستكتب قيمتا فرق جهد على الجهاز إن كان يدعم أكثر من قيمة فرق جهد واحدة، ويكون ذلك على النحو التالي: 110V/240V. إن كنت تشغّل جهازًا على دائرة كهربائية بفرق جهد 110 فولت في المثال السابق، سترجع إلى الرقم الأول "فقط" في كل سطر.  تسمح معظم المعايير الكهربائية بمقدار تحمّل قدرة ± 5% في فرق الجهد (أو أكثر قليلًا)، ويجب عدم تشغيل الجهاز بفرق جهد خارج هذا النطاق. تعمل المقابس الكهربائية في بعض البلدان بفرق جهد معياري قدره 120 فولت، في حين تستخدم معظم دول العالم 220-240 فولت.  تمتلك العديد من المنازل قواطع تيار بقيمة 30 أمبير أو 50 أمبير مخصصة للأجهزة الكهربائية الكبيرة مثل سخانات المياه والسخانات الحائطية والأفران والمواقد والعدد الكهربائية ثقيلة الاستخدام، ويتطلب تصميم قواطع التيار لهذه الدوائر الكهربائية بنسبة 125% من الحمل المستمر و 100% من الحمل غير المستمر. تشير هذه القيمة لعدد وحدات أمبير التي يسحبها المحرك عند القدرة الحصانية المحددة، ويجب أن يكون تقييم قاطع التيار 125% من هذه القيمة إن كان الجهاز يعمل لأكثر من ثلاث ساعات (اضرب أمبير الحمل الكامل في 1.25). يسمح ذلك بإضافة حمل إضافي بسبب عوامل أخرى أهمها الحرارة.  قد تكتب هذه القيمة أيضًا بمسمى أمبيرية الحمل الكامل أو الأمبيرية المقدرة أو الأمبير.  تُقيّم قواطع التيار الكهربائي بنسبة 100% من الأمبيرية المكتوبة، مما يعني إمكانية تجاوز العملية الحسابية المستخدمة لنسبة 125%، وتكتب هذه المعلومة بصورة واضحة على اللوحة الكهربائية لقاطع التيار في حالة كانت قواطع التيار لديك من هذا النوع. شدة تيار الإقلاع (إل آر أي) عبارة عن مقدار التيار الكهربائي المسحوب في حالة عدم دوران المحرك ودور هذا التيار هو بدء تشغيل المحرك وقد يكون أعلى بكثير من أمبير الحمل الكامل (إف إل أي)، وتصمم قواطع التيار الحديثة للسماح بهذا التدفق القصير للتيار الكهربائي. قد يرجع تفعيل قاطع التيار الكهربائي عند توصيل الجهاز على الرغم من ملاءمة أمبيرية القاطع المقررة لتيار الحمل الكامل لتلف قاطع التيار الكهربائي أو توصيل جهاز آخر بالدائرة الكهربائية، مما يسبب حمولة إضافية أو استخدام طراز قديم. انقل أي جهاز بشدة تيار إقلاع مرتفعة لدائرة كهربائية أخرى أو اطلب من الكهربائي تفقد التوصيلات الكهربية.  لا تخلط بين شدة تيار الإقلاع وبين شدة تيار الحمل المقرر (آر إل أي). شدة تيار الحمل المقرر قيمة خاصة مشتقة من القوى الداخلية وتكتب على وحدات التكييف. يمكنك اختيار قاطع تيار كهربائي يتحمل شدة تيار أكثر بقيمة 125%، لمنع تفعيل قاطع التيار إن كانت الدائرة الكهربائية مصممة للعمل مع المحركات فقط. وفقًا لشركة إن إي سي، تقدر الدوائر الفرعية بنسبة 125% من الحمل المستمر، إضافة إلى 100% من الحمل غير المستمر، ويمكنك إضافة قواطع التيار على النحو التالي في حالة عمل عدة أجهزة في نفس الدائرة الكهربائية:  اجمع كل قيم الأمبيرية إن كان قاطع التيار الكهربائي مقدرًا بنسبة 100%. اجمع كل قيم الأمبيرية لكل الأجهزة التي تعمل لأكثر من 3 ساعات في المرة الواحدة، ثم اضرب القيمة الناتجة في 1.25 إن كان قاطع التيار مقدرًا بنسبة 80% أو في حالة عدم معرفة تقدير قاطع التيار الكهربائي، ثم أضِف إلى الناتج أمبيرية كل الأجهزة التي تعمل لفترات زمنية أقصر. انقل أحد الأجهزة لدائرة كهربائية أخرى إن كان الناتج أكثر من أمبيرية قاطع التيار الكهربائي في أي حالة من الحالات. نادرًا ما تكتب هذه القيم باستثناء وحدات التكييف في أمريكا الشمالية أو الأجهزة المنزلية الأخرى المحتوية على محركات أو ضواغط كبيرة. تعلمك قيمة أدنى أمبيرية للدائرة الكهربائية بالحجم الأدنى المطلوب للحفاظ على الأمان، وتعلمك قيمة الحماية القصوى من التيار الزائد بأقصى شدة تيار مسموحة لقاطع التيار الكهربائي. في حالة عدم التيقن، استخدم قيمة الحماية القصوى من التيار الزائد عند اختيار قاطع تيار كهربائي لتجنب تفعيل قاطع التيار الكهربائي بلا داعي. قد تتفاجأ من تلك القيم في حال لم يتوفر لديك وحدة تنظيم التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC)، ويزيد تعقيدها بسبب التكنولوجيا الحديثة التي تسمح لك باستخدام شدة تيار أقل من المُشار إليها كقيمة الحماية القصوى من التيار الزائد. استفد من مساعدة خبير محترف إن لم تكن على دراية كافية بهذا الموضوع.
Look for the data plate. Check the device's voltage rating. Look for the FLA, or "full load amps". Check the LRA. Take other devices into account. Use the MCA and MOP ratings for an air conditioning unit.