City of Fresno discolored water investigation
ಜನವರಿ 2016 ರಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಸ್ನೋ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಿವಾಸಿ ಜೀನೆಟ್ಟೆ ಗ್ರಿಡರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ Nextdoor.com ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಗರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಿಡರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಧಿತ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಲಾಯಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಳಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದರು. ನಗರದ ಈಶಾನ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕನಿಷ್ಠ 2004ರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆಯಾದರೂ, ಗ್ರಿಡರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಜಲ ವಿಭಾಗವು, ಪೀಡಿತ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಕೊಳಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಮಟ್ಟವೂ ಸೇರಿತ್ತು. 2016ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೆಸ್ನೊದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಥಾಮಸ್ ಎಸ್ಕ್ವೆಡಾ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ಡ್ ಕೊಳಾಯಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಮತ್ತು ಸೀಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಕೊರೆಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸೋರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. 2016ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ನಗರವು ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು 15,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ಕೆಲವು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಈಶಾನ್ಯ ಫ್ರೆಸ್ನೋ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕಲಾಯಿ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾದ ತುಕ್ಕುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಶಾನ್ಯ ಫ್ರೆಸ್ನೋ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಗರವು ತನ್ನ ಡಿಸ್ಕಲರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆರ್ನಾನ್ ಸ್ನೊಯೆಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತುಕ್ಕು ತಜ್ಞರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 376 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 64 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 1,136 ಕೊಳಾಯಿಗಳ ಪೈಕಿ 94 ಮನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಶತಕೋಟಿಗೆ 15 ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಸದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಗರದ ಬಣ್ಣರಹಿತ ನೀರಿನ ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಯು. ಎಸ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎರಡು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತಗಳು ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಯಿ ಕೊಳಾಯಿಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತುಕ್ಕು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಗರದ ತುಕ್ಕು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, "ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಕೆಂಪು-ನೀರಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು, ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಆ ಕಲಾಯಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ". 2004 ಮತ್ತು 2005 ರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನ ಆರಂಭಿಕ ದೂರುಗಳಿಗೆ ನಗರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು, ಬದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬಾಟಲಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಕಾಸಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆಃ "ನಾವು 2005 ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ". ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಜಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಗರದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ತುಕ್ಕು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗಗಳು ಅತಿಯಾದ ಲೋಹದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು" ಎಂದು 1998ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಸಿ ಚೌಹಾಣ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರುಃ "ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ತುಕ್ಕು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು ". 2016ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಚೌಹಾಣ್, ನಗರವು ತನ್ನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತನ್ನ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಗರವನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಧಿತ ಈಶಾನ್ಯ ಫ್ರೆಸ್ನೋ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ಫ್ರೆಸ್ನೋ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಾಟರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಫ್ರೆಸ್ನೋ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ