EN 54
ಇ. ಎನ್. 54 ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಇ. ಎನ್. 54 ಸರಣಿಯ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ (ಸಿಪಿಆರ್) ಇ. ಯು. <ಐ. ಡಿ. 1> ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಬಂಧ ZA ಸಿಪಿಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನದಂಡದ ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೆಕ್ಸ್ ZA ಎರಡು ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆಃ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅನುಸರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (FPC ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ) ಈ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸರಣಿಯನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೊರಗಿನ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶಗಳು, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಹಲವಾರು ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ವಿಷಯಗಳು ಸಿ. ಇ. ಎನ್. ನಿಂದ ಮೊದಲು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಸಿಇಎನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾ ನೋಂದಣಿಯ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವರ್ಗಗಳ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಇ. ಎನ್. 2 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸರಣಿಯು ಇ. ಎನ್. 3 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಈಗಾಗಲೇ 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. EN 54-1 ಮತ್ತು EN 54-5 ಗಳನ್ನು 1976ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ CEN/TC72 ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು EN 54 ಸರಣಿಯನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಶನ್ (CEN, ಫ್ರೆಂಚ್ಃ ಕಾಮಿಟೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಡಿ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಶನ್) ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ CEN/TC72 "ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್" ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇ. ಎನ್. 54 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಗಗಳು ಇ. ಎನ್. 54 ಸರಣಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಃ ಪರಿಚಯಃ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸರಣಿಯ ಪರಿಚಯವು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಸರಣಿಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪದಗಳ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಂಪು ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಃ ಇ. ಎನ್. 54ರ ಈ ಭಾಗಗಳು ಅಗ್ನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಲಕಗಳು, ಧ್ವನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಂಪು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳುಃ ಇ. ಎನ್. 54ರ ಈ ಭಾಗಗಳು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ (ಮಿನುಗುವ ದೀಪಗಳು, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳು, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳು) ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಂಪು ಶೋಧಕಗಳು-ಇ. ಎನ್. 54ರ ಈ ಭಾಗಗಳು ವಿವಿಧ ಅಳತೆ ತತ್ವಗಳ (ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಹೀಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಫೈರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು) ಪ್ರಕಾರ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಂಪು "ಇತರ ಘಟಕಗಳು": ಇ. ಎನ್. 54ರ ಈ ಭಾಗಗಳು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಃ ಇ. ಎನ್. 54ರ ಈ ಭಾಗವು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳುಃ ಇ. ಎನ್. 54ರ ಈ ಭಾಗಗಳು ಅಗ್ನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯ (ಸಿಇಎನ್/ಟಿಎಸ್) ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಇ. ಎನ್. 54 ಸರಣಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಃ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಾಗಗಳು ಇ. ಎನ್. 54 ಭಾಗ 6 ಹೀಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು; ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಿರ ಅಂಶ ಇ. ಎನ್. 54 ಭಾಗ 8 ಇಲ್ಲದ ರೇಟ್-ಆಫ್-ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಶಾಖ ಶೋಧಕಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ EN 54 ಭಾಗ 9 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಘಟಕಗಳು. ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಇ. ಎನ್. 54ರ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸರಣಿ ಇ. ಎನ್. 54ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ನಿ ಶೋಧಕಗಳ ಅಗ್ನಿ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಟಿ. ಎಫ್. 1ರಿಂದ ಟಿ. ಎಫ್. 8ರವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ದಹನಶೀಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದಹನ ಕಣಗಳ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ದ್ರವಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ (ಮರದ) ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಾಡಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. EN 54-7 ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕ್ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ (EN 54 ರ ಭಾಗಗಳು 12,20 ಮತ್ತು 30) ಟೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ TF2, TF3, TF4 ಮತ್ತು TF5 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇ. ಎನ್. <ಐ. ಡಿ. 2> ವರ್ಧಿತ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ (ವರ್ಗ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ) ಹೊಗೆ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಂಕಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆಃ ಟಿ. ಎಫ್. 2. ಎ ಮತ್ತು ಟಿ. ಎಫ್. 2. ಬಿ. ಟಿ. ಎಫ್. 3. ಎ ಮತ್ತು ಟಿ. ಎಫ್. 3. ಬಿ. ಟಿ. ಎಫ್. 5. ಎ ಮತ್ತು ಟಿ. ಎಫ್. 5. ಬಿ. ಇ. ಎನ್. <ಐ. ಡಿ. 1.> ಪ್ರಕಾರ ಜ್ವಾಲೆಯ ಶೋಧಕಗಳಿಗೆ, ದ್ರವ ಬೆಂಕಿಗಳಾದ ಟಿ. ಎಫ್. 5 ಮತ್ತು ಟಿ. ಎಫ್. 6 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಎಫ್5 (ಎನ್-ಹೆಪ್ಟೇನ್) ಹಳದಿ ಸೂಟಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಿಎಫ್6 (ಮೀಥೈಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್) ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಗೋಚರ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಎನ್ 54-26 ಪ್ರಕಾರ ಸಿಒ ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಸ್ಮೋಲ್ಡರಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಟಿಎಫ್2 ಮತ್ತು ಟಿಎಫ್3 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಎನ್ 54-27 ಪ್ರಕಾರ ಡಕ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಟಿಎಫ್2, ಟಿಎಫ್4 ಮತ್ತು ಟಿಎಫ್8 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಎನ್ 54-29 ಮತ್ತು ಇಎನ್ 54-31 ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಟಿ-ಸೆನ್ಸಾರ್ ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಟಿಎಫ್1, ಟಿಎಫ್2, ಟಿಎಫ್3, ಟಿಎಫ್4, ಟಿಎಫ್5 ಮತ್ತು ಟಿಎಫ್8 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಶನ್ (ಸಿಇಎನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ಃ ಕಾಮಿಟೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಡಿ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಶನ್) ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಿಇ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಃ http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Construction/Pages/Workprogramme.aspx ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಲಾರ್ಮ್ 00054