2003 Hengyang fire
2003ರ ನವೆಂಬರ್ 3ರ ಮುಂಜಾನೆ ಹುನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಹೆಂಗ್ಝೌ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ "11.3" ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ 20 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ನಂತರದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತಾ ಬ್ಯೂರೋ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು 'ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 20 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಾವು 1949 ರಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಂಗ್ಝೌ ಗೋಪುರಗಳು ಬಲವರ್ಧಿತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಂಗ್ಝೌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಂಗಣದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಕರ್ಣವಿದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಶ್ರ-ಬಳಕೆಯ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದು, 2ರಿಂದ 9ರವರೆಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಸಂಪರ್ಕಿತ ವಸತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಇದನ್ನು 1998 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಇದ್ದಾಗ, 3,000,000 RMB ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಮೋದನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರರ್ಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಝುಹುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು, ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಫೈರ್ವಾಲ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಒಳಾಂಗಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಮಿಶ್ರ ಬಳಕೆಯ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಚನೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ 1997ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆಯು ಗರಿಷ್ಠ 5809 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದರೂ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡವು ಒಟ್ಟು 9300 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಡದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅನುಚಿತವಾಗಿ 2 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಕಟ್ಟಡವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 3 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ 5800 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯು 9300 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 8600 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅಂಗಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು, ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಗರ ಸಮಿತಿಯು ಯೋಜಿಸಿತು ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಜಿಯಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ ಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಯಾಂಗ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಯಾಂಗ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದ ಬಹುತೇಕ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮೂಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿತು, ಆದರೆ ನಗರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಯಾರೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಲೂ, ಅಭಿವರ್ಧಕರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರಲು ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 1997 ರಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ಝೌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಯು ಜಿಯಾಸಿ, ಕಟ್ಟಡದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಏರ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ಆತನನ್ನು ಥಳಿಸಿತು, ಅವರು ಆತನ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಈ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮೂರು ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಮುರಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಯಾಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ 20,000 ಆರ್ಎಂಬಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕಟ್ಟಡವು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಹಳೆಯ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು, ಅದು ಕೇವಲ ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅಭಿವರ್ಧಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಎಂದಿಗೂ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ವಿನ್ಯಾಸ ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಟ್ಟು 10,000 ಆರ್ಎಂಬಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಭಿವರ್ಧಕರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 1998ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ವಸತಿ ಭಾಗವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕಟ್ಟಡದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಪಾಸಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇರಬಾರದು ಮತ್ತು ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಾರದು, ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 'ಪೂರ್ವ-ಮಾರಾಟ' ದ ಮೂಲಕ, ಅಭಿವರ್ಧಕರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಪಾಸಣೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕಟ್ಟಡವು ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯು 'ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಾನೂನು' ಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 1999 ರಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮತಲ ಕಿರಣಗಳು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೆಂಗ್ಝೌ ಗೋಪುರದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲೆವೆಲ್ 1 ಅನ್ನು ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಕೆಲವು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಒಣಗಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅನಿಲಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಧಕವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿವಾಸಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗುಂಪು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. 2000ರಲ್ಲಿ 6 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಗಲೂ, ನಿಜವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 3ನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಗರ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ, ಕಂಪನಿಗೆ ಹಲವಾರು ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಆದರೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೈವ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರ ಕಟ್ಟಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಕಟ್ಟಡದ ಇತರ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಸೇರಿತ್ತು. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂತ 1 ರಿಂದ 2 ರವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಸತಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇತರ ಐದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಹೈಡ್ರಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆದುಗೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 2ರಿಂದ 9ರವರೆಗಿನ ಹಂತಗಳು 412 ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 96 ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಮೂಲತಃ, ಹಂತ 1 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯಿಂದಾಗಿ 1999ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತರುವಾಯ, ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ದೇಶ ಬದಲಾದ ಕಾರಣ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ರೋಲರ್ ಶಟರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 21 ಶೇಖರಣಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮುಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿಯ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಲೋಹದ ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಣ ಸರಕುಗಳ ನಡುವೆ ಸುಡುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸರಕುಗಳ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ 4:39ಕ್ಕೆ, ಕಟ್ಟಡದ 1ನೇ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಮಹಡಿಯ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು. ಹಂತ 1 ರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗೋಚರವಾದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಒಣ ಪುಡಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ, ಅವರು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಫೈರ್ ಹೈಡ್ರಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಮೆದುಗೊಳವೆ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 119ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕರೆಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ 5.39ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಬೆಂಕಿಯು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಝುಹುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಮೆದುಗೊಳವೆ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಒಣ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರಬ್ಬರ್ಗಳಂತಹ 1ನೇ ಹಂತದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದವು, ಇದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗೋದಾಮಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಗಣದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೃತ್ಕರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೊಳವೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲಕ ಆಳವಾಗಿ ದಾಟಬೇಕಾಯಿತು. 5. 58 ಗಂಟೆಗೆ, ಝುಹುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂರು ನೀರಿನ ಟೆಂಡರ್ಗಳು, ಒಂದು ಏಣಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು; ಯಾನ್ಫೆಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ನೀರಿನ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಬಂದವು. ಪುರಸಭೆಯ ಎರಡು ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 130 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮೊದಲು ಬೆಂಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ನಿಧಾನವಾಯಿತು, ಮಟ್ಟ 2 ರಿಂದ 1 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು, ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒಂದೇ ಹಂತದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ. ಹಲವಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ 1 ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ರೋಲರ್ ಶಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು, ಆದರೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ರ ತೆರೆದ-ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ, ಶಟರ್ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಬೆಂಕಿಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿತು. ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ 8 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೆಲ ಮಹಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.33 ಕ್ಕೆ, ವಸತಿ ಗೋಪುರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ 3 ಮತ್ತು 4 (ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗಗಳು, ಕಟ್ಟಡದ ಸುಮಾರು ಎರಡು-ಐದನೇ ಭಾಗ) ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕುಸಿದು 21 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತರಿಕೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರ ಹುಡುಕಾಟವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಮೊದಲ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಪಘಾತವಾದ ನೀ ಕ್ಸುಯೆಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಗೆಯಲಾಯಿತು. ಲೋಡರ್ಗಳು, ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 30 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ, ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಲಾಯಿತು. 70 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರ, ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಒಂದು ದೇಹವು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದೇಹಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೂಳಲಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಲಘುವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊನೆಯ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 130 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 50 ವಿಶೇಷ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದರು. ಸಾವುನೋವುಗಳು ಕುಸಿತವು 20 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಎದೆಯ ಗಾಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ; ಇದು ಇತರ 11 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 4 ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಸಹ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ; ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬೆಂಕಿ 1989 ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಾವೊದಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 14 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಾಗ 21 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೂಳಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾಂಗ್ ಚುನ್ಮಾವೊ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ 20 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅವರನ್ನು 27 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಗಾಯಗೊಂಡರು, ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಟಿವಿಗಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಡದ 2ನೇ ಹಂತದ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. 2003ರ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು, ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣವು ಹುತಾತ್ಮರಾದ 9 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹುನಾನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಂಗ್ ಝೆಂಗ್ವು ಸೇರಿದಂತೆ 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. 2003ರ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಇತರ 11 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2003ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು, ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಚುವಾನ್ಶಾನ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹುನಾನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತಾ ಬ್ಯೂರೋ, ಮೃತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಮಾರಕದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಝೌ ಬೋಹುವಾ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಝೌ ಯೊಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹು ಜಿಂಟಾವೊ, ವೆನ್ ಜಿಯಾಬಾವೊ ಮತ್ತು ಲುವೊ ಗಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. 2003ರ ನವೆಂಬರ್ 12ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಮಿಯುನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುತಾತ್ಮರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2002 ರಲ್ಲಿ, ಹುನಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಚೇರಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಇದರರ್ಥ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 300,000 ಆರ್ಎಂಬಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿತು. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹುತಾತ್ಮರೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ 200,000 ಆರ್ಎಂಬಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬೆಂಕಿಯ ನಂತರ, ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 119 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು, ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಫೋನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನದ ಮೊದಲ ಕರೆ 05:39:25 ನಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಬೆಂಕಿಯು ಮುಂಜಾನೆ 4 ರಿಂದ 5 ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ, ಅನಗತ್ಯ ತೂಕದ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು, ಅವರು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಹೊಸ 'ನವೆಂಬರ್ 3' ಬೆಂಕಿ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕರೆದರು. 2003ರ ಬೆಂಕಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಂಕಿಯು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಯಿತು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸುಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇದು ಅದರ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಸಮರ್ಪಕ ರೀಬಾರ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಅದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತೆಳುವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡವು ಬಲವರ್ಧಿತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ 2 ರಿಂದ 9 ನೇ ಹಂತಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನವು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಝುಹುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ ನಗರವು 'ಬೆಂಕಿಯ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ' ಹೊಂದಿರುವ ನಿಗಮವೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಬದಲಿಗೆ ನಗರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಕಾನೂನು ಲೋಪದೋಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗುಂಪು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯೋಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ನಗರ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಂಬಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡದ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸ್ವರೂಪವು ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್, ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದೇ ಜನರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲು, ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು, ಬಲವರ್ಧಿತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಕಳಪೆ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಿಕ್ಕ ಅಡಿಪಾಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಕುಸಿತದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ಬಲವರ್ಧಿತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಡಿಪಾಯ ಕಂಬಗಳು ಕೇವಲ 150 ಮತ್ತು 220 ಕೆಎನ್ ಬಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ 350 ಕೆಎನ್ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೀಳದ ರಚನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಚನೆಯು 20 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಬಳಕೆಯಾಗದ ದರ್ಜೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು, ವಿನ್ಯಾಸದ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಿಜವಾದ ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಬಲವರ್ಧಿತ ಸರಳ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ವರದಿಯು ಬರೆದಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೂಲತಃ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗೆ, ಶೇಖರಿಸಲಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಂತ 1 ರ ಕಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಡವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರದ ಚಪ್ಪಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಟ್ಟಡವು ರಚನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿರೂಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಇದು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಸುಡುವಿಕೆಯು 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಹಂತದ ಸುಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಸೀಮಿತ ಭಾಗಗಳು 1000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 1500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಲೋಹವು ಸಿಂಟರ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಂಬದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ರಚನೆಯೊಳಗಿನ ಕಂಬಗಳು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಕಟ್ಟಡವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು, ಇದು ಭಾರವನ್ನು ಇತರ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತು, ಇದು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಇಲಿಸಿಯಂ ವೆರಮ್ ಅನ್ನು ಗಂಧಕವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನೂ ತನಿಖೆಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಲಿ ವೆಂಗೆ, ಲಿ ಯೊಂಗ್ಕೈ, ವೀ ಡೊಂಗ್ಹೆಂಗ್, ಝು ಫೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿಯಾವೊ ವೀ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೆನ್ ಲಿಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ 2004ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಝುಹುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2005ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತುಃ 1ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದ 17 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದರು; ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಯೋಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಯೋಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆನ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಂಗ್ ಯುಲಿಯಾಂಗ್ ಅವರು 3,524,223 RMB ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು. ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ 19 ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿವೆ. ಅಜ್ಞಾತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೇವಲ 17 ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯೋಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಝು ಫೆಂಗ್, ಕ್ಸಿಯಾವೋ ವೀ, ಯೋಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 4,340,000 RMB ವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ವಿವಿಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು 20,000,000 RMB ವರೆಗೆ ಇದ್ದವು. ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ಮೂಲತಃ ಕುಸಿತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಹುತಾತ್ಮರ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. "11.3" "ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಮಾರಕ" "ನವೆಂಬರ್ 2006ರಲ್ಲಿ, 20 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು, ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಮಾರಕದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಹುತಾತ್ಮರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು". ಪ್ರತಿ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ "ಲಾ ಆನ್ಲೈನ್" 2003 ಹುನಾನ್ ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ 11·3 ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಬೆಂಕಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2003, ಸಿಪಿಸಿ ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಟಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ "ಫೈರ್ ಕ್ವೆಂಚಿಂಗ್ ವಜ್ರ-ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ 11·3 ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2003 ರ ಘಟನೆಗಳು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 2003 ರ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಬೆಂಕಿ 2003 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ರಚನೆಯು ಕುಸಿದಿದೆ 2003 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ರಚನೆಯು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ರಚನೆಯು ಕುಸಿದಿದೆ