Deep Lake Water Cooling System
ಡೀಪ್ ಲೇಕ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಡಿ. ಎಲ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸಿ ಕೆನಡಾದ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಮೂಲ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ, ಇದು ಒಂಟಾರಿಯೊ ಸರೋವರದಿಂದ ಟೊರೊಂಟೊದ ಡೌನ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡಿ. ಎಲ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಎನ್ವೇವ್ ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 17,2004 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಗಮನಾರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಟೊರೊಂಟೊ-ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್, ರಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಆರ್ಬಿಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಮೆಟ್ರೋ ಟೊರೊಂಟೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಟಿಯಾಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರೆನಾ ಸೇರಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಡೀಪ್ ಲೇಕ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 40,000 ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಇದು 8,000 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣವು 1997ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಪುರಸಭೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 17,2004 ರಂದು ಎನ್ವೇವ್ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸ್ಟೀಮ್ ವಿಸ್ಲ್ ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಟ ಅಲೆಕ್ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್, ಒಂಟಾರಿಯೊ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡ್ವೈಟ್ ಡಂಕನ್, ಕೆನಡಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಜೋ ವೊಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಟೊರೊಂಟೊದ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಸಾಂಡ್ರಾ ಬುಸಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಉಡಾವಣೆಯು 2003ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಡಿ. ಎಲ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸಿ. ಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಒಂಟಾರಿಯೊ ಸರೋವರದೊಳಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (3 ಮೈಲಿ) ಅಂತರದಲ್ಲಿ 83 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು 4 °ಸಿ (39 °ಎಫ್) ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ತಾಪಮಾನವು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪದರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಥರ್ಮೋಕ್ಲೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಶೋಧನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸರೋವರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖ-ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹಣಕಾಸು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಪುರಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಲೂಪ್ಗೆ ಶೀತವನ್ನು "ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ". ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ C $230m ($200m) ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎನ್ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಟೊರೊಂಟೊದ ಜಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕಗಳ ಮೂಲ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ತಂಪಾದ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕದ ಲೋಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀರು/ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಸರೋವರದ ನೀರಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚಿಲ್ಲರ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಂತರ ಡೌನ್ಟೌನ್ ಟೊರೊಂಟೊದ ಎನ್ವೇವ್ನಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಫ್ಯಾನ್-ಕಾಯಿಲ್ ಘಟಕಗಳಾದ್ಯಂತ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಚಕ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ಭುಜದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆವಿಯಾಗುವ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗೋಪುರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇವು ಲೀಜಿಯೋನೆಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಮೋಫಿಲಾದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆಶ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಬೇ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೊರೊಂಟೊ ವಾಟರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ