Datteln Power Station
ಡಟ್ಟೆಲ್ನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು (ಜರ್ಮನ್ಃ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ವರ್ಕ್ ಡಟ್ಟೆಲ್ನ್) ಜರ್ಮನಿಯ ಉತ್ತರ ರೈನ್-ವೆಸ್ಟ್ಫಾಲಿಯಾದ ಡಾರ್ಟ್ಮಂಡ್ನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 12 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಡಟ್ಟೆಲ್ನ್, ರೆಕ್ಲಿಂಗ್ಹೌಸೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಉರಿಸಿದ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 1,419 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 1-3 ಘಟಕಗಳನ್ನು 1964 ಮತ್ತು 1969ರ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಘಟಕವಾದ ಯುನಿಟ್ 4 ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗೋಪುರದಿಂದ ಅಪ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡೀಸಲ್ಫರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಯುನಿಪರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಸುಮಾರು 200 ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು 300 ಬಾಹ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ 4ನೇ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,300 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಘಟಕ 4 ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 1,000 GW·hth ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಪನವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪ್-ರೌಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಟ್ಮಂಡ್-ಬೋಡೆಲ್ಸ್ಚ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 100'000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟಕ 1,052 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ನಿವ್ವಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ, 413 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಡಾಯ್ಚ ಬಾನ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅದರ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 50 Hz ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ 16.7 Hz ಆವರ್ತನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಾಯ್ಚ ಬಾನ್ ನ 110kV ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾವರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಘಟಕ 1-3) ಮತ್ತು ಡಾರ್ಟ್ಮಂಡ್-ಎಮ್ಸ್ ಕಾಲುವೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 57 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಘಟಕ 4), ಇದನ್ನು ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ನಂತರ ಇಂಧನವನ್ನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಕನ್ವೇಯರ್ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬಂಕರ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಐದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪಲ್ವರೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ದಹನ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಬೀಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಗಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು. ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3,000 ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಹಿಟಾಚಿ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು. ಬಾಯ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಪ್ ಛಿದ್ರ ಶಕ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (T24, ಇದನ್ನು ವಲ್ಲೋರೆಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೆಸ್ಮನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ), ಇದು ಜೀವಂತ ಉಗಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪುನಃ ಬಿಸಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಸ್ಟೋಮ್ ಉಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು, ಅದೇ 1,100 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೌಡಿಂಗರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಯುನಿಟ್ 6 ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟ್ವೆರ್ಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕ 4 ಸುಧಾರಿತ ಬಹು-ಹಂತದ ಫ್ಲೂ ಅನಿಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಫ್ಲೂ ಅನಿಲದಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಗಂಧಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಳೆದು ನಂತರ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಂಧಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು 4 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಘಟಕ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಹವಾಮಾನ ನೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ 7.6-ಜರ್ಮನಿಯ ಹೊಸ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಉರಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪರವಾನಗಿಯು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಜರ್ಮನಿಯ ರೆಕ್ಲಿಂಗ್ಹೌಸೆನ್ (ಜಿಲ್ಲೆ) ಯುನಿಪರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಉರಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.