Isolated ground
একটি বিচ্ছিন্ন স্থল (আইজি) (বা ইউরোপীয় সাহিত্যে কার্যকরী পৃথিবী (এফই)) হ 'ল সরঞ্জাম থেকে স্থানীয় পৃথিবীর বিদ্যুদ্বাহকের সাথে একটি স্থল সংযোগ যেখানে প্রধান সরবরাহ একটি ভিন্ন আর্থিং ব্যবস্থা ব্যবহার করে, যা গার্হস্থ্য প্রধান সরবরাহের সাথে ব্যবহৃত সাধারণ আর্থিং ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি। এটি একটি টিটি আর্থিং সিস্টেম থেকে আলাদা যেখানে সিস্টেম বিদ্যুদ্বাহকও সুরক্ষা আর্থিংয়ের অংশ এবং নিরপেক্ষ বন্ধন নয়। বেশিরভাগ দেশে যেখানে প্রবিধান এটির অনুমতি দেয়, প্রচলিত তারের কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে এমন ব্যবস্থাগুলির জন্য টিটি পছন্দ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ যেখানে একটি আইজি প্রয়োজন হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে রেডিও ট্রান্সমিটার যেখানে অ্যান্টেনা এবং এর আর্থিংয়ের সাথে যুক্ত আরএফ স্রোতগুলি মূল সরবরাহ তারের মধ্যে প্রবেশ করতে পছন্দ করে না এবং বিপরীতভাবে, সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির জন্য যা সরবরাহ বাহিত হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা উচিত। এই ধরনের ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থার নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য প্রচুর যত্ন নিতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। বিবরণ আইসোলেটেড গ্রাউন্ড (আইজি) ব্যবহারের প্রাথমিক কারণ হল গোলমাল-মুক্ত গ্রাউন্ড রিটার্ন প্রদান করা, যা সরঞ্জাম গ্রাউন্ডিং (ইজি) রিটার্ন থেকে আলাদা। ইজি সার্কিটে সমস্ত ধাতব নালী, আউটলেট বাক্স এবং ধাতব ঘের রয়েছে যার মধ্যে তার রয়েছে এবং ফল্ট স্রোতের ক্ষেত্রে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের পথ সরবরাহ করার জন্য অবশ্যই গ্রাউন্ড করা আবশ্যক। আইজি কম্পিউটার, হাসপাতালের সরঞ্জাম এবং অডিও সরঞ্জামের মতো বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলিতে স্থল রেফারেন্সের জন্য একটি উত্তাপযুক্ত, পৃথক স্থল পথ সরবরাহ করে। আইজি গ্রাউন্ড লুপগুলি ভেঙে দেয় না, যা কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদির মতো সরঞ্জামগুলির ক্ষতি করতে পারে। আন্তঃসংযুক্ত কম্পিউটার সরঞ্জামগুলি প্রায়শই একক-পয়েন্ট গ্রাউন্ডিং থেকে উপকৃত হয়। আইজি শুধুমাত্র বিশেষ সরঞ্জামের সাথে ব্যবহৃত হয় যার এটি প্রয়োজন। আইজি সাধারণত অন্তরক করা হয় এবং বিল্ডিংয়ের বাইরে মাটির গ্রাউন্ডিং রডের বিন্দুতে ফিরে যায়। আইজি নিরপেক্ষ বা অন্য কোনও আর্থিং নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত নয়। একটি পৃথক, ইনসুলেটেড কন্ডাক্টর এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষ আউটলেটগুলির প্রয়োজনীয়তার কারণে, আইজি সার্কিটগুলি স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার সার্কিটগুলির তুলনায় ইনস্টল করা বেশি ব্যয়বহুল। এর প্রধান নেতিবাচক দিক হল একটি বিচ্ছিন্ন গ্রাউন্ডিং সংযোগের অ-বিচ্ছিন্ন গ্রাউন্ডিং সংযোগের তুলনায় বেশি প্রতিবন্ধকতা থাকে এবং কোনও অপ্রয়োজনীয়তা থাকে না, তাই নিরাপত্তা হ্রাস পায়। রোগীর যত্নের এলাকায় বিচ্ছিন্ন স্থল রিসেপটাকলগুলি অনুমোদিত, তবে কেবল তখনই যখন তাৎক্ষণিক রোগীর যত্নের আশেপাশের বাইরে ইনস্টল করা হয়। দেশীয় সরবরাহ 1950-এর দশক পর্যন্ত, বিচ্ছিন্ন স্থল অভ্যন্তরীণ সরবরাহগুলিতে কোনও অবশিষ্ট-বর্তমান ডিভাইস (আরসিডি) বা আর্থ লিক সার্কিট ব্রেকার (ইএলসিবি) ছিল না, এবং লাইভ-টু-আর্থ ফল্ট ঘটলে একটি ফিউজ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য খুব বেশি স্থল প্রতিবন্ধকতা ছিল। এটি বাড়িতে ধাতব কাজকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এই ধরনের ইনস্টলগুলির সাথে অবশিষ্ট বর্তমান ডিভাইস (আরসিডি) বা পূর্বে ইএলসিবিগুলির ব্যবহার এই সমস্যার সমাধান করে। এই ধরনের ইনস্টলগুলিকে EEBAD (মাটির সরঞ্জাম বন্ধন এবং স্বয়ংক্রিয় সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ) বলা হয়। শব্দ একটি বিচ্ছিন্ন স্থল, যদি সঠিকভাবে ইনস্টল করা হয়, কিছু বৈদ্যুতিক শব্দ কমাতে পারে। যাইহোক, সম্পূর্ণ পাওয়ার কন্ডিশনার এবং সুরক্ষার জন্য সাধারণত অতিরিক্ত যন্ত্র যেমন সার্জ প্রোটেক্টর বা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন হয়। যদি পাত্রটি সঠিকভাবে ইনস্টল না করা হয়, তবে এটি একটি বিপজ্জনক ইনস্টলেশন তৈরি করতে পারে। আরও দেখুন বৈদ্যুতিক গ্রাউন্ডিং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা রেফারেন্স বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা