Exhaust air heat pump
একটি নিষ্কাশন বায়ু তাপ পাম্প (ই. এ. এইচ. পি) একটি বিল্ডিংয়ের নিষ্কাশন বায়ু থেকে তাপ বের করে এবং তাপ সরবরাহকারী বায়ু, গরম ট্যাপের জল এবং/অথবা হাইড্রনিক হিটিং সিস্টেমে (আন্ডারফ্লোর হিটিং, রেডিয়েটার) স্থানান্তর করে। এর জন্য কমপক্ষে যান্ত্রিক নিষ্কাশন প্রয়োজন তবে যান্ত্রিক সরবরাহ ঐচ্ছিক; যান্ত্রিক বায়ুচলাচল দেখুন। এই ধরনের তাপ পাম্পের উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট বায়ু বিনিময় হারের প্রয়োজন হয়। যেহেতু অভ্যন্তরীণ বাতাস সারা বছর প্রায় 20-22 ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তাই তাপ পাম্পের সর্বোচ্চ উৎপাদন শক্তি ঋতু এবং বাইরের তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয় না। তাপ পাম্পের সংকোচকারী চলার সময় ভবন থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস সাধারণত বেশিরভাগ সংস্করণে প্রায় −1° হয়। এইভাবে, ইউনিটটি বাতাস থেকে তাপ উত্তোলন করছে যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন (প্রতি ঘন্টায় প্রায় অর্ধ বায়ু পরিবর্তনের হারে)। বাড়িতে প্রবেশ করা বাতাস অবশ্যই সাধারণত ইউনিটের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত বাতাসের চেয়ে উষ্ণ হয় তাই একটি নিট 'লাভ' হয়। এগুলি যেন শুধুমাত্র সঠিক ধরনের বাড়িতেই ব্যবহার করা হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। নির্গমন বায়ু তাপ পাম্পগুলির সর্বনিম্ন প্রবাহের হার থাকে যাতে একটি ছোট ফ্ল্যাটে ইনস্টল করা হলে, বায়ুপ্রবাহ দীর্ঘস্থায়ীভাবে ফ্ল্যাটে অতিরিক্ত বায়ুচলাচল করে এবং প্রচুর পরিমাণে অবাঞ্ছিত বাইরের বাতাস টেনে তাপের ক্ষতি বাড়ায়। যদিও কিছু মডেল রয়েছে যা এটিকে অস্বীকার করার জন্য অতিরিক্ত বহিরঙ্গন বাতাস নিতে পারে এবং এই বাতাসটি কম্প্রেসারকে খাওয়ানো হয় যাতে ventilation.For এর চেয়ে বেশি পূর্ববর্তী নিষ্কাশন বায়ু তাপ পাম্পগুলি এড়ানো যায় সেখানে গরম জলে কম তাপ আউটপুট হবে এবং কম্প্রেসার/হিট পাম্প প্রক্রিয়া থেকে প্রায় 1.8 কিলোওয়াট গরম হবে, তবে যদি এটি বিল্ডিংয়ের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় কম হয় তবে অতিরিক্ত তাপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিমজ্জন হিটার বা একটি বাহ্যিক গ্যাস বয়লারের আকারে ট্রিগার হবে। নিমজ্জন হিটারের টপ-আপ যথেষ্ট পরিমাণে হতে পারে (যদি আপনি ভুল ইউনিট নির্বাচন করেন), এবং যখন একটি 6 কিলোওয়াট নিমজ্জন হিটার সহ একটি ইউনিট সম্পূর্ণ উৎপাদনে কাজ করে তখন এটি চালানোর জন্য প্রতি ঘন্টায় 1 পাউন্ড খরচ হবে। এনআইবিই এফ200পি বন্ধ হয়ে যাওয়া এফ360পি বন্ধ হয়ে যাওয়া এফ205 এফ370 এফ470 এফ750 এফ730 সমস্যা 2009 থেকে 2013 সালের মধ্যে যুক্তরাজ্যে প্রায় 15,000 ব্র্যান্ড নতুন সামাজিক বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল এবং এনআইবিই ইএএইচপি প্রাথমিক গরম করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। মালিক এবং হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ভাড়াটেরা বিদ্যুতের বিল পঙ্গু হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। নিষ্ক্রিয় বায়ু তাপ পাম্পগুলির সাথে উচ্চ চলমান খরচ স্বাভাবিক এবং এই ইউনিটগুলির সাথে খুব কম তাপ পুনরুদ্ধারের কারণে এটি প্রত্যাশিত হওয়া উচিত। সাধারণত বায়ুচলাচল বায়ু প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 31 লিটার হয় এবং তাপ পুনরুদ্ধার 750W হয় এবং এর বেশি হয় না। গরম এবং গরম জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অতিরিক্ত তাপ বিদ্যুৎ থেকে হয়, হয় সংকোচকারী বৈদ্যুতিক ইনপুট বা নিমজ্জন হিটার। বাইরের তাপমাত্রায় 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে, এই ধরনের তাপ পাম্প একটি বাড়ি থেকে সরবরাহের চেয়ে বেশি তাপ অপসারণ করে। এক বছরের মধ্যে একটি নিষ্ক্রিয় বায়ু তাপ পাম্প সহ একটি সম্পত্তিতে প্রায় 60 শতাংশ শক্তি বিদ্যুৎ থেকে আসবে। অনেক পরিবার এখনও ডেভেলপারদের সাথে লড়াই করছে যাতে তাদের ইএএইচপি সিস্টেমগুলি আরও নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ হিটিং দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, কভেন্ট্রি বাসিন্দাদের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে। তথ্যসূত্র বাইরের লিঙ্ক এনআইবিই এনার্জি সিস্টেমস ইউকে হিট পাম্প