HVDC Itaipu
এইচ. ভি. ডি. সি ইটাইপু ব্রাজিলের ইটাইপু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সাও পাওলো অঞ্চলে একটি হাই-ভোল্টেজ ডাইরেক্ট কারেন্ট ওভারহেড লাইন ট্রান্সমিশন সিস্টেম। প্রকল্পটি দুটি ± 600 কেভি বাইপোল নিয়ে গঠিত, যার প্রত্যেকটিতে 3150 মেগাওয়াট রেটযুক্ত শক্তি রয়েছে, যা ইটাইপু বাঁধের প্যারাগুয়ের দিক থেকে (পারানার ফোজ দো ইগুয়াকুর কাছে) সাও রোকের কাছে ইবিয়ানা কনভার্টার স্টেশনে 50 হার্জ-এ উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রেরণ করে। এই ব্যবস্থাটি 1984 থেকে 1987 সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি ধাপে চালু করা হয়েছিল এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এইচ. ভি. ডি. সি স্থাপনার মধ্যে রয়েছে। 1985 সালে যখন প্রথম বাইপোল সম্পন্ন হয়, তখন এটি বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক্ষমতা এবং ভোল্টেজ উভয় দিক থেকেই বিশ্বের বৃহত্তম এইচ. ভি. ডি. সি ব্যবস্থায় পরিণত হয়, যা 2010 সালে জিয়াংজিয়াবা বাঁধ থেকে চীনের সাংহাই পর্যন্ত ±800 কে. ভি, 6400 মেগাওয়াট এইচ. ভি. ডি. সি সংযোগের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত 25 বছর ধরে বজায় থাকবে। এতে রিয়েল-টাইম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনও রয়েছে, যা মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করে ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম ব্যবহার করার জন্য প্রথম এইচভিডিসি প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি। তবুও এটি পরিচালনার প্রথম কয়েক বছরে নির্ভরযোগ্যতার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, অসংখ্য রূপান্তরকারী ট্রান্সফরমার ব্যর্থতা এবং একটি গুরুতর রূপান্তরকারী অগ্নিকাণ্ডের সাথে, যদিও নির্ভরযোগ্যতা এখন অনেক উন্নত হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রযুক্তিগত বিবরণ হাই ভোল্টেজ ডাইরেক্ট কারেন্ট (এইচভিডিসি) উভয়ই বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ এই কৌশলটি অন্যান্য সিস্টেমের (যেমন এসি) তুলনায় সামান্য ক্ষতি সহ দীর্ঘ ট্রান্সমিশন লাইনগুলিকে অনুমতি দেয় এবং প্যারাগুয়ের 50 হার্জ ইনপুট এবং ব্রাজিলিয়ান 60 হার্জ ইনপুট এবং ইউজার গ্রিডের বিনিময়ের অনুমতি দেয়। উভয় লাইনই ± 600 কেভি-তে কাজ করে এবং 818 (উত্তর লাইন) এবং 807 (দক্ষিণ লাইন) কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ওভারহেড লাইন হিসাবে নির্মিত। তাদের টার্মিনাল স্টেশন থেকে দূরে, ঝুঁকি কমাতে দুটি লাইন কমপক্ষে 10 কিলোমিটার দূরে। প্রতিটি ± 600 কেভি ডিসি এবং 2625 এ-তে 3150 মেগাওয়াটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। লাইনগুলি হল 4 x 689 মিমি 2 (প্রায় 30 মিমি) এসিএসআর জলবিদ্যুৎ বাঁধের (ফোজ দো ইগুয়াসু) 50 হার্জ জেনারেটর থেকে আগত সরবরাহ হল 500 কেভি এসি। দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব গ্রিডে (ইবিয়ানা, সাও পাওলো) বহির্গামী শক্তি 345 এবং 500 কেভি, 60 হার্জ এসি। এ. বি. বি গ্রুপ দ্বারা সরবরাহকৃত কনভার্টার সরঞ্জামটি প্রতি খুঁটির দুই, বারো-পালস ব্রিজের মধ্যে সাজানো থাইরিস্টর ভালভ ব্যবহার করে। এইচ. ভি. ডি. সি ব্যবস্থার সমান্তরালে, দুটি 765 কে. ভি এসি লাইন বাঁধের ব্রাজিলিয়ান দিকের 60 হার্জ জেনারেটর থেকে সাও পাওলো অঞ্চলে বিদ্যুৎ বহন করে। পথে, আইভাইপোরাতে, 500 কেভি, 60 হার্জ এসি-তে একটি শাখা রয়েছে, যা দক্ষিণ গ্রিডে সরবরাহ করে। 1989 সালে এবং পরে, আইভাইপোরা (লাইনের কাছে) এবং ইটাবেরা (এ. টি)-তে সিরিজ ক্যাপাসিটার প্রবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতা 4300 মেগাওয়াট থেকে 6300 মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পায়। নির্ভরযোগ্যতা প্রথম কয়েক বছরে, প্রকল্পটি কনভার্টার ট্রান্সফরমারগুলির অনেক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছিল, বাণিজ্যিক পরিচালনার প্রথম বছরে ছয়টি এবং প্রথম চার বছরে বারোটি। সিস্টেমের সমস্ত ট্রান্সফরমারগুলিতে পরিবর্তন করতে হয়েছিল এবং বছরের পর বছর ধরে কোনও ব্যর্থতা ছাড়াই উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত কর্মক্ষমতা অর্জন করতে হয়েছিল। 1989 সালের 29শে মে, ফোজ দো ইগুয়াসু কনভার্টার স্টেশনের কনভার্টার 5-এর একটি সম্পূর্ণ চতুর্ভুজ একটি শীতল পাইপ থেকে জল ফুটো হওয়ার ফলে শুরু হওয়া আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। আক্রান্ত কনভার্টারটি 14 মাস ধরে কাজ করছিল না। 1990 সালে রিহান্দ-দিল্লি প্রকল্প এবং 1993 সালে প্যাসিফিক ডিসি ইন্টারটি প্রকল্পের সিলমার কনভার্টার স্টেশনের অনুরূপ ঘটনাগুলি আগুনের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য থাইরিস্টর ভালভের নকশা সম্পর্কে সি. আই. জি. আর. ই নির্দেশিকা প্রকাশ করে। ইলেক্ট্রোড প্রতিটি দ্বিমেরু মনোপোল হিসাবেও পরিচালিত হতে পারে এবং একটি গ্রাউন্ডিং বিদ্যুদ্বাহক দিয়ে সজ্জিত। উভয় বাইপোলের বিদ্যুদ্বাহক রেখা কাঠের খুঁটির উপর স্থাপন করা হয় এবং এতে 2 x 689 মিমি21272 এমসিএম পরিবাহী থাকে। ফোজ দো ইগুয়াসু স্টেশনের বিদ্যুদ্বাহকগুলি সান্তা তেরেজিনহা দে ইতাইপুতে এবং আলভোরাডা দো ইগুয়াসুতে অবস্থিত এবং যথাক্রমে 15.5 কিমি এবং 16 কিমি দৈর্ঘ্যের লাইনের মাধ্যমে রূপান্তরকারী স্টেশনের সাথে সংযুক্ত। সান রোক স্টেশনের বিদ্যুদ্বাহকগুলি কোরেগো বোয়া ভিস্তায় অবস্থিত এবং যথাক্রমে 66 কিলোমিটার এবং 67.2 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের লাইনের মাধ্যমে রূপান্তরকারী স্টেশনের সাথে সংযুক্ত। ওয়েপয়েন্ট আরও দেখুন হাই-ভোল্টেজ ডাইরেক্ট কারেন্ট এইচভিডিসি কনভার্টার স্টেশন এইচভিডিসি কনভার্টার ইলেক্ট্রোড লাইন এইচভিডিসি প্রকল্পের তালিকা রেফারেন্স ব্রাজিলে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকাঠামো এইচভিডিসি ট্রান্সমিশন লাইন 1984 ব্রাজিলের শক্তি পরিকাঠামো 1987 সালে সম্পন্ন