Aspirating smoke detector
অ্যাসপিরেটিং স্মোক ডিটেক্টর (এ. এস. ডি) হল সক্রিয় অগ্নি সুরক্ষায় ব্যবহৃত একটি ব্যবস্থা, যা একটি কেন্দ্রীয় সনাক্তকরণ ইউনিট নিয়ে গঠিত যা ধোঁয়া সনাক্ত করার জন্য পাইপের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাতাস টানতে পারে। স্যাম্পলিং চেম্বারটি একটি নেফেলোমিটারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় যা বাতাসে ঝুলন্ত ধোঁয়ার কণাগুলির উপস্থিতি চেম্বারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আলো সনাক্ত করে সনাক্ত করে। এএসডি সাধারণত খালি চোখে দৃশ্যমান হওয়ার আগেই ধোঁয়া সনাক্ত করতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্মোক ডিটেক্টরগুলির পাইপের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুরক্ষিত অঞ্চল থেকে বাতাসের নমুনা টানতে একটি ফ্যান ইউনিটের প্রয়োজন হয়। 1970 সালে অস্ট্রেলিয়ান কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অর্গানাইজেশন (সি. এস. আই. আর. ও) দাবানল নিয়ে গবেষণা চালানোর জন্য একটি নেফেলোমিটার ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে, অস্ট্রেলিয়ান পোস্টমাস্টার-জেনারেলের বিভাগ সি. এস. আই. আর. ও-কে এমন প্রযুক্তি অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করে যা আগুনের কারণে পরিষেবা ব্যাহত হওয়া রোধ করতে পারে। গবেষণা চালানোর জন্য একটি নমুনা স্থান নির্বাচন করার পর, সি. এস. আই. আর. ও পরামর্শ দেয় যে এ. পি. ও অগ্নি পরীক্ষার জন্য নেফেলোমিটারকে মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। এটি একটি চার্ট-রেকর্ডার আউটপুট ডিসপ্লে ব্যবহার করে যান্ত্রিক বায়ুচলাচল ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন-বায়ু নালীগুলির মধ্যে ধোঁয়ার মাত্রা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইনস্টল করা হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহের পরীক্ষার শেষে, এটি আবিষ্কৃত হয় যে টেলিফোন সরঞ্জামের ক্ষতি রোধ করার জন্য উপযুক্ত কোনও বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ অগ্নি সনাক্তকরণ প্রযুক্তি নেই। একটি প্রযুক্তি যা দুর্দান্ত প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে তা হল নেফেলোমিটার নিজেই। 1979 সালে, এক্সট্রালিস, তখনকার আই. ই. আই. পিটিওয়াই লিমিটেড, ভেসডা (খুব প্রাথমিক ধোঁয়া সনাক্তকরণ যন্ত্র) নামে একটি বায়ু নমুনা সংগ্রহকারী যন্ত্র তৈরি ও বিক্রি করে। কোম্পানিটি 1982 সালে রপ্তানি বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্যতা, বৈশিষ্ট্য, আকার এবং কম খরচ প্রদানের জন্য ডিটেক্টরটিকে নতুন করে ডিজাইন করে। একটি বিপর্যয়কর ঘটনার অনেক আগে ধোঁয়া অনুধাবন করার ক্ষমতার কারণে এ. এস. ডি সিস্টেমগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এএসডি নকশা একাধিক ছিদ্র সহ একটি নমুনা পাইপ ব্যবহার করে প্রচলিত ধোঁয়া সনাক্তকারীগুলির ত্রুটিগুলি সংশোধন করে। বায়ুর নমুনাগুলি ধরা হয় এবং ফিল্টার করা হয়, মিথ্যা অ্যালার্ম এড়াতে যে কোনও দূষক বা ধুলো অপসারণ করা হয় এবং তারপরে একটি কেন্দ্রীভূত, অত্যন্ত সংবেদনশীল লেজার সনাক্তকরণ ইউনিট দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয়। যদি ধোঁয়া সনাক্ত করা হয়, সিস্টেম অ্যালার্মটি ট্রিগার করা হয় এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কেন্দ্রীভূত পর্যবেক্ষণ স্টেশনগুলির মাধ্যমে সংকেতগুলি প্রক্রিয়া করা হয়। স্পট ডিটেক্টর সহ নিষ্ক্রিয় ধোঁয়া সনাক্তকরণ ব্যবস্থার বিপরীতে, এ. এস. ডি সিস্টেমগুলি সক্রিয়ভাবে একটি পাইপিং সিস্টেমের মধ্যে গর্তের মাধ্যমে ডিটেক্টরে ধোঁয়া টানতে থাকে যা সুরক্ষিত অঞ্চল জুড়ে চলে। উপরন্তু, এএসডি সিস্টেমগুলি অখণ্ডতা পর্যবেক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে যাতে যে কোনও সময় একটি সতর্কতা উত্থাপিত হয় যাতে এএসডি-র ধোঁয়া সনাক্ত করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। নিষ্ক্রিয় যন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে এটি হয় না যা সাধারণত কেবল বৈদ্যুতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং ধোঁয়া আসলে সনাক্তকরণ উপাদানটিতে পৌঁছতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করার কোনও ক্ষমতা থাকে না। এএসডি সিস্টেমে একাধিক স্তরের অ্যালার্ম অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি একটি এ. এস. ডি সিস্টেমকে একটি ঘটনার খুব প্রাথমিক সতর্কতা প্রদান করার অনুমতি দেয়, আগুনের প্রথম দিকের ধোঁয়াশা পর্যায়ে তদন্তকে প্ররোচিত করে যখন এটি সহজেই সমাধান করা হয়। অন্যান্য অ্যালার্ম স্তরগুলি ফায়ার সিস্টেমে ফায়ার অ্যালার্ম ইনপুট সরবরাহ করার পাশাপাশি দমন ব্যবস্থা মুক্ত করার জন্য কনফিগার করা যেতে পারে। এএসডি অ্যালার্ম সংবেদনশীলতা কনফিগারযোগ্য এবং প্রচলিত ডিটেক্টরের তুলনায় হাজার গুণ বেশি সংবেদনশীল থেকে শুরু করে অনেক কম সংবেদনশীল পর্যন্ত স্তরে প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। ডিটেক্টরগুলি অ-উদ্বায়ী পরিবেশে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। কম্পিউটার ক্যাবল বা পৃথক কম্পিউটার উপাদানগুলির অতিরিক্ত উত্তাপ সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করতে কম্পিউটার ক্যাবিনেটগুলিতেও এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। ইনস্টলেশন এবং প্লেসমেন্ট এএসডি এমন পরিবেশের জন্য উপযুক্ত যেখানে অত্যন্ত সংবেদনশীল দ্রুত ধোঁয়া সনাক্তকরণ ক্ষমতা প্রয়োজন। এটি তাদের পরিষ্কার ঘরে উপযুক্ত করে তোলে; যে জায়গাগুলিতে আগুনে সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ পণ্য থাকে, যেমন তামাক, বৈদ্যুতিন কক্ষ এবং অত্যন্ত দাহ্য তরল এবং গ্যাস। প্রায়শই, সাধারণ পয়েন্ট ডিটেক্টরগুলি খুব দেরিতে বিপদটি সনাক্ত করে, কারণ ধোঁয়া প্রায়শই সময়মতো আগুন সনাক্ত করার জন্য যথেষ্ট দ্রুত ছাদে পৌঁছায় না। যেহেতু এগুলি সহজেই লুকানো যায়, পাইপ নেটওয়ার্কগুলি এমন পরিবেশে উপযুক্ত যেখানে পয়েন্ট ডিটেক্টরগুলিকে নান্দনিকভাবে অসন্তুষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে, যেমন অফিস, অ্যাপার্টমেন্ট এবং হোটেল কক্ষ। এই ফ্যাক্টরটি তাদের এমন জায়গাগুলিতেও উপযুক্ত করে তোলে যেখানে পয়েন্ট ডিটেক্টরগুলি সহজেই বিকৃত করা যেতে পারে, যেমন সংশোধনমূলক সুবিধাগুলিতে। তাদের উচ্চ সংবেদনশীলতা সত্ত্বেও এএসডিগুলি ধুলো বা নোংরা পরিবেশে ব্যবহার করা যেতে পারে যতক্ষণ না সঠিক নকশা, ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। বেশিরভাগ এএসডি পণ্যগুলি টেলিযোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, বর্জ্য চিকিত্সা, খনন এবং আরও অনেক কিছু সহ সীমাবদ্ধ এবং খোলা স্থান থেকে শুরু করে পরিষ্কার বা নোংরা পরিবেশ পর্যন্ত বিস্তৃত পরিবেশ এবং প্রয়োগগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে। আরও দেখুন কার্বন মনোক্সাইড ডিটেক্টর হিট ডিটেক্টর স্মোক ডিটেক্টর রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক বায়ু নালীতে ধোঁয়া সনাক্ত করা তিনটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমন্বিত সক্রিয় অগ্নি সুরক্ষা ডিটেক্টর আগুন সনাক্তকরণ এবং অ্যালার্ম ধোঁয়া অ্যারোসল পরিমাপ