Transfer switch
ট্রান্সফার সুইচ হল একটি বৈদ্যুতিক সুইচ যা দুটি উৎসের মধ্যে একটি লোড পরিবর্তন করে। কিছু স্থানান্তর সুইচ ম্যানুয়াল হয়, যার মধ্যে একটি অপারেটর একটি সুইচ নিক্ষেপ করে স্থানান্তরকে প্রভাবিত করে, অন্যরা স্বয়ংক্রিয় এবং ট্রিগার হয় যখন তারা অনুভব করে যে একটি উৎস শক্তি হারিয়েছে বা অর্জন করেছে। একটি স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সুইচ (এটিএস) প্রায়শই একটি ব্যাকআপ জেনারেটর অবস্থিত যেখানে ইনস্টল করা হয়, যাতে ইউটিলিটি উৎস ব্যর্থ হলে জেনারেটর অস্থায়ী বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করতে পারে। একটি স্থানান্তর সুইচ পরিচালনার পাশাপাশি ব্যাকআপ জেনারেটরে লোড স্থানান্তর করার পাশাপাশি, একটি এটিএস প্রাথমিক সরবরাহের উপর পর্যবেক্ষণ করা ভোল্টেজের উপর ভিত্তি করে ব্যাকআপ জেনারেটরকে শুরু করার নির্দেশ দিতে পারে। ট্রান্সফার সুইচটি বৈদ্যুতিক ইউটিলিটি থেকে ব্যাকআপ জেনারেটরকে আলাদা করে দেয় যখন জেনারেটর চালু থাকে এবং অস্থায়ী শক্তি সরবরাহ করে। একটি স্থানান্তর সুইচ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শুধুমাত্র ম্যানুয়াল হতে পারে, অথবা স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল সংমিশ্রণ হতে পারে। ট্রান্সফার সুইচটির সুইচ ট্রানজিশন মোড (নীচে দেখুন) ওপেন ট্রানজিশন (ওটি) (স্বাভাবিক প্রকার), বা ক্লোজড ট্রানজিশন (সিটি) হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ব্যাকআপ জেনারেটর এবং একটি এটিএস দিয়ে সজ্জিত একটি বাড়িতে, যখন একটি বৈদ্যুতিক ইউটিলিটি বিভ্রাট ঘটে, এটিএস ব্যাকআপ জেনারেটরকে শুরু করতে বলবে। একবার এটিএস দেখে যে জেনারেটরটি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রস্তুত, এটিএস বৈদ্যুতিক ইউটিলিটির সাথে বাড়ির সংযোগটি ভেঙে দেয় এবং জেনারেটরটিকে বাড়ির প্রধান বৈদ্যুতিক প্যানেলের সাথে সংযুক্ত করে। জেনারেটরটি বাড়ির বৈদ্যুতিক লোডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, তবে বৈদ্যুতিক ইউটিলিটি লাইনের সাথে সংযুক্ত নয়। বাড়ির পাওয়ার লোডে অতিরিক্ত বোঝা থেকে জেনারেটরকে রক্ষা করতে এবং সুরক্ষার জন্য বিতরণ ব্যবস্থা থেকে জেনারেটরকে আলাদা করা প্রয়োজন, কারণ ইউটিলিটি কর্মীরা লাইনগুলি মৃত বলে আশা করে। যখন ইউটিলিটি পাওয়ার ন্যূনতম সময়ের জন্য ফিরে আসে, তখন ট্রান্সফার সুইচটি বাড়িটি ইউটিলিটি পাওয়ার-এ ফিরিয়ে দেবে এবং জেনারেটরের উপর কোনও লোড ছাড়াই অন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ "কুল ডাউন" সময়ের পরে জেনারেটরটি বন্ধ করার নির্দেশ দেবে। শুধুমাত্র ক্রিটিক্যাল সার্কিট বা সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক (সাব) প্যানেলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি স্থানান্তর সুইচ স্থাপন করা যেতে পারে। কিছু স্থানান্তর সুইচ লোড শেডিং বা ঐচ্ছিক সার্কিটের অগ্রাধিকারের অনুমতি দেয়, যেমন হিটিং এবং কুলিং সরঞ্জাম। বড় ব্যাকআপ জেনারেটর ইনস্টলেশনে ব্যবহৃত আরও জটিল জরুরী সুইচগিয়ার নরম লোডিংয়ের অনুমতি দেয়, যা লোডকে ইউটিলিটি থেকে সিঙ্ক্রোনাইজড জেনারেটর এবং পিছনে মসৃণভাবে স্থানান্তর করতে দেয়; এই ধরনের ইনস্টলেশনগুলি কোনও ইউটিলিটি থেকে সর্বোচ্চ লোডের চাহিদা হ্রাস করার জন্য কার্যকর। প্রকার ওপেন ট্রানজিশন একটি ওপেন ট্রানজিশন ট্রান্সফার সুইচকে ব্রেক-বিফোর-মেক ট্রান্সফার সুইচও বলা হয়। একটি ব্রেক-বিফোর-মেক ট্রান্সফার সুইচ অন্যটির সাথে যোগাযোগ করার আগে শক্তির একটি উৎসের সাথে যোগাযোগ ভেঙে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, এটি একটি জরুরী জেনারেটর থেকে ইউটিলিটি লাইনে ফিরে আসা প্রতিরোধ করে। একটি উদাহরণ হল ওপেন ট্রানজিশন অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ (এটিএস)। বিদ্যুৎ স্থানান্তরের স্প্লিট সেকেন্ডের সময় বিদ্যুতের প্রবাহ ব্যাহত হয়। আরেকটি উদাহরণ হল ম্যানুয়াল থ্রি পজিশন সুইচ বা সার্কিট ব্রেকার, যার একদিকে ইউটিলিটি পাওয়ার, অন্যদিকে জেনারেটর এবং মাঝখানে "অফ" থাকে, যার জন্য ব্যবহারকারীকে পরবর্তী সংযোগ করার আগে সম্পূর্ণ সংযোগ বিচ্ছিন্ন "অফ" অবস্থানের মধ্য দিয়ে স্যুইচ করতে হয়। ক্লোজড ট্রানজিশন ট্রান্সফার সুইচকে (সিটিটিএস) মেক-বিফোর-ব্রেক ট্রান্সফার সুইচও বলা হয়। একটি সাধারণ জরুরী ব্যবস্থা উন্মুক্ত রূপান্তর ব্যবহার করে, তাই লোডে শক্তির একটি সহজাত ক্ষণস্থায়ী ব্যাঘাত ঘটে যখন এটি একটি উপলব্ধ উৎস থেকে অন্য উৎসে স্থানান্তরিত হয় (মনে রাখবেন যে স্থানান্তরটি সম্পূর্ণ ক্ষমতার ক্ষতি ছাড়া অন্য কারণে ঘটতে পারে)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বিভ্রাট অপ্রাসঙ্গিক, বিশেষত যদি এটি এক সেকেন্ডের এক-ষষ্ঠাংশের কম হয়। তবে কিছু লোড রয়েছে যা সামান্যতম শক্তি হ্রাসের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। এমন কিছু কার্যকরী পরিস্থিতিও রয়েছে যেখানে পরিস্থিতি অনুমতি দিলে বিদ্যুতের শূন্য ব্যাঘাত সহ লোড স্থানান্তর করা কাম্য হতে পারে। এই অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য, ক্লোজড ট্রানজিশন ট্রান্সফার সুইচ সরবরাহ করা যেতে পারে। সুইচটি মেক-বিফোর-ব্রেক মোডে কাজ করবে যদি উভয় উৎসই গ্রহণযোগ্য এবং সিঙ্ক্রোনাইজ করা থাকে। সিঙ্ক্রোনাইজেশন নির্ধারণকারী সাধারণ পরামিতিগুলি হলঃ ভোল্টেজের পার্থক্য 5 শতাংশের কম, ফ্রিকোয়েন্সির পার্থক্য 0.2 হার্জ-এর কম এবং 5 ডিগ্রি উৎসের মধ্যে সর্বাধিক পর্যায়ের কোণ। এর অর্থ হল যে ইঞ্জিনটি জেনারেটরকে সাধারণত একটি উৎস সরবরাহ করে তা অবশ্যই একটি আইসোক্রোনস গভর্নর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। সাধারণত ক্লোজড ট্রানজিশন বা ওভারল্যাপ সময় 100 মিলিসেকেন্ডের কম হওয়া প্রয়োজন। যদি কোনও উৎস উপস্থিত না থাকে বা গ্রহণযোগ্য না হয় (যেমন যখন স্বাভাবিক শক্তি ব্যর্থ হয়) তবে সুইচটি অবশ্যই ব্রেক-বিফোর-মেক মোডে (স্ট্যান্ডার্ড ওপেন ট্রানজিশন অপারেশন) কাজ করতে হবে যাতে কোনও ব্যাকফিডিং না ঘটে। ক্লোজড ট্রানজিশন ট্রান্সফার কোড-বাধ্যতামূলক মাসিক পরীক্ষাকে কম আপত্তিকর করে তোলে কারণ এটি প্রচলিত ওপেন ট্রানজিশন ট্রান্সফারের সময় ঘটে যাওয়া সমালোচনামূলক লোডের বাধা দূর করে। ক্লোজড ট্রানজিশন ট্রান্সফারের সাথে, অন-সাইট ইঞ্জিন জেনারেটর সেটটি সাময়িকভাবে ইউটিলিটি উত্সের সমান্তরালে সংযুক্ত থাকে। এর জন্য স্থানীয় ইউটিলিটি সংস্থার অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ লোড স্যুইচিং অ্যাপ্লিকেশন যার জন্য ক্লোজড ট্রানজিশন ট্রান্সফার কাম্য তার মধ্যে রয়েছে ডেটা প্রসেসিং এবং বৈদ্যুতিন লোড, নির্দিষ্ট মোটর এবং ট্রান্সফর্মার লোড, লোড কার্টেলমেন্ট সিস্টেম বা যে কোনও জায়গায় এমনকি স্বল্পতম সময়ের লোড বাধা আপত্তিকর। একটি সিটিটিএস ইউ. পি. এস (নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ)-এর বিকল্প নয়; একটি ইউ. পি. এস-এর একটি অন্তর্নির্মিত সঞ্চিত শক্তি থাকে যা বিদ্যুৎ ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। একটি সি. টি. টি. এস নিজেই সহজভাবে আশ্বাস দেয় যে লোডটি যখন এক জীবন্ত বিদ্যুৎ উৎস থেকে অন্য উৎসে স্থানান্তরিত হয় তখন কোনও ক্ষণিকের শক্তি হ্রাস হবে না। নরম লোডিং একটি নরম লোডিং স্থানান্তর সুইচ (এসএলটিএস) একটি সিটিটিএস ব্যবহার করে এবং সাধারণত ইউটিলিটি শক্তির সমান্তরালে অনসাইট জেনারেশনকে সিঙ্ক্রোনাইজ এবং পরিচালনা করতে এবং ভোল্টেজ বা ফ্রিকোয়েন্সি ট্রানজিয়েন্টগুলি হ্রাস করার সময় দুটি উৎসের মধ্যে লোড স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। স্ট্যাটিক ট্রান্সফার সুইচ (এস. টি. এস) একটি স্ট্যাটিক ট্রান্সফার সুইচ দুটি উৎসের মধ্যে লোড স্থানান্তর করতে সিলিকন-নিয়ন্ত্রিত রেক্টিফায়ার (এস. সি. আর)-এর মতো পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার করে। যেহেতু কোনও যান্ত্রিক চলমান অংশ নেই, তাই স্থানান্তরটি দ্রুত সম্পন্ন করা যেতে পারে, সম্ভবত পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সির এক চতুর্থাংশ চক্রের মধ্যে। যেখানে শক্তির নির্ভরযোগ্য এবং স্বাধীন উৎস পাওয়া যায় সেখানে স্ট্যাটিক ট্রান্সফার সুইচ ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এমনকি কয়েকটি পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি চক্রের ব্যাঘাতের সময় থেকে বা প্রাইম পাওয়ার উৎসের কোনও উত্থান বা স্যাগ থেকে লোডকে রক্ষা করা প্রয়োজন। স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর সহ বাড়িগুলি কয়েকটি সার্কিট বা পুরো বাড়ির জন্য একটি স্থানান্তর সুইচ ব্যবহার করতে পারে। ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর উভয়ই সহ বিভিন্ন মডেল পাওয়া যায়। প্রায়শই ছোট স্থানান্তর সুইচ সিস্টেমগুলি স্যুইচিং প্রক্রিয়া হিসাবে একটি বাহ্যিক অপারেটিং সংযোগ সহ সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করে। সংযোগটি দুটি সার্কিট ব্রেকারকে একসঙ্গে পরিচালনা করে, অন্যটি খোলার সময় একটি বন্ধ করে দেয়। স্থানান্তর সুইচগুলির নির্মাতারা সুইচটির আকার নির্বাচন করতে এবং প্রস্তাবিত ইনস্টলেশন পদ্ধতি সরবরাহ করতে ইনস্টলেশন গাইড সরবরাহ করতে পারেন। তথ্যসূত্র বাইরের লিঙ্ক সুইচ