Chandrapur back-to-back HVDC converter station
چندرپور بیک ٹو بیک ایچ وی ڈی سی اسٹیشن ہندوستان کے مغربی اور جنوبی علاقوں کے درمیان بیک ٹو بیک ایچ وی ڈی سی کنکشن ہے، جو چندرپور شہر کے قریب واقع ہے۔ اس کا بنیادی مقصد چندرپور سپر تھرمل پاور اسٹیشن سے ہندوستانی قومی پاور گرڈ کے جنوبی علاقے میں بجلی برآمد کرنا ہے۔ یہ پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا کی ملکیت ہے۔ کنورٹر اسٹیشن دو آزاد کھمبوں پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک 500 میگاواٹ کی برائے نام پاور ٹرانسمیشن ریٹنگ کے ساتھ ہے۔ دونوں کھمبے جی ای سی-السٹوم نے 1993 اور 1997 کے درمیان بنائے تھے اور ان میں برائے نام ڈی سی وولٹیج اور موجودہ درجہ بندی 205 کے وی، 2475 اے ہے۔ کنورٹر اسٹیشن چندرپور-پڈگھے ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن سسٹم کے مشرقی ٹرمینل سے واقع ہے۔ دونوں کنورٹر اسٹیشنوں کی قربت کا مطلب یہ تھا کہ کنٹرول سسٹم کو احتیاط سے مربوط کرنے کی ضرورت تھی، اس کام کو اس حقیقت کی وجہ سے مزید مشکل بنا دیا گیا کہ دونوں اسٹیشن مختلف مینوفیکچررز نے بنائے تھے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشترکہ تخروپن مطالعات کا ایک سلسلہ انجام دیا گیا، جس میں ایک مشترکہ سمیلیٹر سے منسلک دونوں کنورٹر اسٹیشنوں کے کنٹرول آلات شامل تھے۔ 31 دسمبر 2013 کو، شمالی، مشرقی اور مغربی گرڈ کو جنوبی علاقائی گرڈ کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا، جس سے پورے ہندوستان میں ایک واحد ہم وقت اے سی گرڈ تشکیل پایا۔ نتیجے کے طور پر، مغربی اور جنوبی گرڈ کو غیر متزلزل طور پر جوڑنے کے اپنے اصل مقصد کے لیے اب کنورٹر اسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اسے اب بھی اے سی سسٹم کے اندر بجلی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد کے لیے ایک سرایت شدہ پاور فلو ڈیوائس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان اسٹیشنوں کو ممکنہ طور پر دوسرے ممالک سے بجلی برآمد/درآمد کرنے کے لیے کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات اس ایچ وی ڈی سی لنک کے ذریعے جنوبی گرڈ کو فراہم کی جانے والی اضافی بجلی جنوبی گرڈ اور مغربی گرڈ کے درمیان 765 کے وی اے سی لائنوں کے ذریعے مغربی خطے میں واپس بہہ رہی ہے۔ ترتیب اور اہم سامان مجموعی طور پر ترتیب دونوں کھمبوں میں سے ہر ایک ایک جیسا ہے اور دو 12 پلس پل کنورٹرز کے بیک ٹو بیک کنکشن پر مشتمل ہے۔ غیر معمولی طور پر، کوئی ڈی سی ہموار کرنے والے ری ایکٹر استعمال نہیں کیے جاتے ہیں۔ ہر کھمبے کو دو ڈی سی ٹرمینلز میں سے کسی ایک پر گراؤنڈ کیا جاتا ہے۔ کنورٹر ٹرانسفارمر دونوں قطبوں میں سے ہر ایک طرف تین، سنگل فیز، تھری وائنڈنگ کنورٹر ٹرانسفارمر استعمال کرتا ہے۔ تھریسٹر والو اسکیم 48 تھریسٹر والو (ہر قطب کے ہر سرے پر 12) پر مشتمل ہے اور ہر تھریسٹر والو کے ساتھ سیریز میں 54 تھریسٹر کی سطحوں پر مشتمل ہے۔ تھریسٹرس 100 ملی میٹر قطر کے ہوتے ہیں اور ان کی درجہ بندی 5.2 کے وی ہوتی ہے۔ تھریسٹر والو فرش پر نصب ہوتے ہیں حالانکہ اسٹیشن زلزلے کے طور پر فعال علاقے میں واقع ہے۔ اے سی فلٹرز اور ری ایکٹیو پاور اسٹیشن کے ہر طرف کل 848 ایم وی اے آر اے سی ہارمونک فلٹرز سے لیس ہے۔ ہر کھمبے کے ہر طرف تین، 106 ایم وی اے آر ڈبل ڈمپڈ فلٹرز (12 ویں اور 24 ویں ہارمونکس کے مطابق) اور ایک، 106 ایم وی اے آر "سی ٹائپ" فلٹر (5 ویں ہارمونک کے مطابق) سے لیس ہے۔ جنوبی جانب دو، 50 ایم وی اے آر شونٹ ری ایکٹر بھی ہیں۔ سائٹس