HVDC Rihand–Delhi
ایچ وی ڈی سی ریکھنڈ-دہلی ہندوستان میں ریکھنڈ اور دادری (دہلی کے قریب) کے درمیان ایک ایچ وی ڈی سی کنکشن ہے، جسے 1990 میں سروس میں لایا گیا تھا۔ یہ اتر پردیش میں 3,000 میگاواٹ کے کوئلے پر مبنی ریہند تھرمل پاور اسٹیشن کو ہندوستان کے شمالی علاقے سے جوڑتا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ایک لمبی دو قطبی اوور ہیڈ لائن ہے۔ ٹرانسمیشن وولٹیج 500 کے وی ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹرانسمیشن پاور 1,500 میگاواٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ اے بی بی نے بنایا تھا۔ 24 جون 1990 کو، اسکیم کے شروع ہونے کے دوران، ریہند کنورٹر اسٹیشن کا ایک مکمل چوتھائی حصہ تباہ ہو گیا، اور اسی کھمبے کے دیگر دو چوتھائی حصے بری طرح تباہ ہو گئے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آگ گریڈنگ کیپسیٹر پر ڈھیلے کنکشن کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ والو ہال ساختی طور پر تباہ ہو گیا تھا، اور متاثرہ کنورٹر 18 ماہ سے کام سے باہر تھا۔ 1989 میں اٹاپو پروجیکٹ اور 1993 میں پیسیفک ڈی سی انٹرٹی اسکیم کے سلمار کنورٹر اسٹیشن پر اسی طرح کے واقعات کی وجہ سے آگ کے خطرات کو کم کرنے کے لیے سی آئی جی آر ای نے تھریسٹر والو کے ڈیزائن پر رہنما خطوط شائع کیے۔ 1996 میں نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن نے ایچ وی ڈی سی مینوفیکچررز اور یوٹیلیٹی مالکان کے ان پٹ کی بنیاد پر آگ کی روک تھام اور تحفظ کے رہنما خطوط کو مزید بڑھانے کے لیے این ایف پی اے 850 [2] شائع کیا۔ اس وقت کے بعد سے امریکہ یا بین الاقوامی سطح پر آگ لگنے کے کوئی تباہ کن واقعات نہیں ہوئے ہیں۔ ایچ وی ڈی سی ریہند-دادری ای منجپتی کے شمال میں ایچ وی ڈی سی بلیا-بھیوادی سے گزرتا ہے۔ یہ ہندوستان میں دو آزاد ایچ وی ڈی سی لائنوں کی پہلی کراسنگ ہے اور دنیا بھر میں چند میں سے ایک ہے۔ سائٹس