IPHWR
آئی پی ایچ ڈبلیو آر (انڈین پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹر) بھارتی پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹر کی ایک کلاس ہے جسے بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر نے ڈیزائن کیا ہے۔ بیس لائن 220 میگاواٹ کا ڈیزائن راجستھان کے راوت بھٹا میں بنائے گئے کانڈو پر مبنی آر اے پی ایس-1 اور آر اے پی ایس-2 ری ایکٹرز سے تیار کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ ڈیزائن وی وی ای آر ٹیکنالوجی پر مبنی تھا جسے 540 میگاواٹ اور 700 میگاواٹ کے ڈیزائن تک بڑھایا گیا۔ فی الحال ہندوستان میں مختلف مقامات پر مختلف قسم کے 17 یونٹ کام کر رہے ہیں۔ آئی پی ایچ ڈبلیو آر-220 ہندوستان میں تعمیر کیے گئے پہلے پی ایچ ڈبلیو آر یونٹ (آر اے پی ایس-1 اور آر اے پی ایس-2) کینیڈین کینڈو ڈیزائن کے ہیں جو ڈگلس پوائنٹ، اونٹاریو میں بنائے گئے پہلے مکمل پیمانے کے کینیڈین ری ایکٹر سے ملتے جلتے ہیں۔ ری ایکٹر حکومت کینیڈا کے تعاون سے قائم کیے گئے تھے۔ 1963 میں شروع ہونے والے 100 میگاواٹ کے آر اے پی ایس-1 کو زیادہ تر اے ای سی ایل، کینیڈا کے ذریعہ فراہم کردہ آلات اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ آر اے پی ایس-1 کو 1973 میں شروع کیا گیا تھا لیکن آپریشن اسمائیلنگ بدھ کے حصے کے طور پر ہندوستان کی طرف سے جوہری ہتھیاروں کی کامیاب ترقی کی روشنی میں کینیڈا کے تعاون کا خاتمہ صرف 1981 تک مکمل ہو سکا۔ ہندوستان نے سوویت یونین کی مدد لی جس کی وی وی ای آر (پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر ٹائپ) ٹیکنالوجی کو بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر نے ہندوستانی مینوفیکچررز لارسن اینڈ ٹوبرو اور بھارت ہیوی الیکٹرکلز لمیٹڈ کے ساتھ شراکت میں مقامی ڈیزائن کے طور پر استعمال کیا تھا۔ یکے بعد دیگرے، 220 میگاواٹ بجلی کی صلاحیت کا مکمل طور پر ہندوستانی ڈیزائن تیار کیا گیا اور ریاست تامل ناڈو کے کلپاکم میں دو یونٹ بنائے گئے جن کا نام ایم اے پی ایس-1 اور ایم اے پی ایس-2 رکھا گیا۔ ایم اے پی ایس-1 اور 2 کا ڈیزائن آر اے پی ایس-1 اور 2 سے تیار کیا گیا تھا، جس میں ساحلی مقام کے مطابق ترمیم کی گئی تھی اور آر اے پی ایس-1 اور 2 میں ڈوزنگ ٹینکوں کے بدلے کولینٹ ایکسیڈنٹ (ایل او سی اے) کے نقصان کے تحت کنٹینمنٹ چوٹی کے دباؤ کو محدود کرنے کے لیے سپریشن پول کا تعارف بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ، ایم اے پی ایس-1 اور 2 میں جزوی ڈبل کنٹینمنٹ ہے۔ اس ڈیزائن کو مزید بہتر بنایا گیا اور ہندوستان میں اس کے بعد کے تمام پی ایچ ڈبلیو آر یونٹوں میں ڈبل کنٹینمنٹ ہے۔ پہلے کی اکائیوں کے ڈیزائن اور آپریشن کے تجربے اور مقامی تحقیق و ترقی کی کوششوں کے ساتھ، این اے پی ایس-1 اور 2 میں بڑی ترامیم متعارف کرائی گئیں۔ یہ اکائیاں معیاری ہندوستانی پی ایچ ڈبلیو آر اکائیوں کی بنیاد ہیں جنہیں بعد میں آئی پی ایچ ڈبلیو آر-220 کے طور پر نامزد کیا گیا۔ بعد کی اکائیوں کا ڈیزائن یعنی کے جی ایس-1، کے جی ایس-2، آر اے پی ایس-3، آر اے پی ایس-4، آر اے پی ایس-5، آر اے پی ایس-6، کے جی ایس-3 اور کے جی ایس-4 معیاری ہندوستانی پی ایچ ڈبلیو آر ڈیزائن کے ہیں۔ ان ڈیزائنوں میں بڑی بہتریوں میں والو سے کم پرائمری ہیٹ ٹرانسپورٹ سسٹم اور یونٹائزڈ کنٹرول روم کا تصور شامل ہے۔ اس کے علاوہ، ان اکائیوں کے ڈیزائن میں کنٹرول اور انسٹرومینٹیشن سسٹم میں بہتری اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے مطابق کمپیوٹر پر مبنی سسٹمز کو شامل کرنا شامل تھا۔ آئی پی ایچ ڈبلیو آر-540 آئی پی ایچ ڈبلیو آر-220 کے ڈیزائن کی تکمیل کے بعد، این پی سی آئی ایل کے ساتھ شراکت میں بی اے آر سی کے زیراہتمام 540 میگاواٹ کا ایک بڑا ڈیزائن شروع کیا گیا۔ اس ڈیزائن کے دو ری ایکٹر تاراپور، مہاراشٹر میں سال 2000 میں بنائے گئے تھے اور پہلا 12 ستمبر 2005 کو شروع کیا گیا تھا۔ آئی پی ایچ ڈبلیو آر-700 آئی پی ایچ ڈبلیو آر-540 ڈیزائن کو بعد میں 700 میگاواٹ تک اپ گریڈ کیا گیا جس کا بنیادی مقصد ایندھن کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور ہندوستان بھر میں کئی مقامات پر فلیٹ موڈ کوشش کے طور پر نصب کرنے کے لیے ایک معیاری ڈیزائن تیار کرنا تھا۔ جنریشن III + خصوصیات کو شامل کرنے کے لیے ڈیزائن کو بھی اپ گریڈ کیا گیا۔ 700 میگاواٹ کے پی ایچ ڈبلیو آر ڈیزائن میں کچھ خصوصیات شامل ہیں، جو ہندوستانی پی ایچ ڈبلیو آر میں پہلی بار متعارف کرائی گئی ہیں جن میں کولینٹ چینل آؤٹ لیٹ پر جزوی ابالنا، پرائمری ہیٹ ٹرانسپورٹ سسٹم فیڈرز کو آپس میں جوڑنا، غیر فعال ڈیک ہیٹ ہٹانے کا نظام، علاقائی اوور پاور پروٹیکشن، کنٹینمنٹ اسپرے سسٹم، موبائل فیول ٹرانسفر مشین، اور اندرونی کنٹینمنٹ وال پر اسٹیل لائنر شامل ہیں۔ تکنیکی خصوصیات