Chandrapur back-to-back HVDC converter station
चंद्रपुर बैक-टू-बैक एच. वी. डी. सी. स्टेशन भारत में पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच एक बैक-टू-बैक एच. वी. डी. सी. कनेक्शन है, जो चंद्रपुर शहर के करीब स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन से भारतीय राष्ट्रीय पावर ग्रिड के दक्षिणी क्षेत्र में बिजली का निर्यात करना है। इसका स्वामित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। कनवर्टर स्टेशन में दो स्वतंत्र खंभे होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 500 मेगावाट की नाममात्र बिजली संचरण रेटिंग होती है। दोनों खंभों का निर्माण जी. ई. सी.-अल्सटॉम द्वारा 1993 और 1997 के बीच किया गया था और इनमें नाममात्र का डी. सी. वोल्टेज और 205 केवी, 2475 ए की वर्तमान रेटिंग है। कनवर्टर स्टेशन चंद्रपुर-पडघे एच. वी. डी. सी. संचरण प्रणाली के पूर्वी टर्मिनल से स्थित है। दो कनवर्टर स्टेशनों की निकटता का मतलब था कि नियंत्रण प्रणालियों को सावधानीपूर्वक समन्वित करने की आवश्यकता थी, एक कार्य इस तथ्य से और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया कि दोनों स्टेशनों को अलग-अलग निर्माताओं द्वारा बनाया गया था। इस समस्या को हल करने के लिए संयुक्त अनुकरण अध्ययनों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक सामान्य सिम्युलेटर से जुड़े दोनों कनवर्टर स्टेशनों के नियंत्रण उपकरण शामिल थे। 31 दिसंबर 2013 को, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी ग्रिड को दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड के साथ सिंक्रनाइज़ किया गया, जिससे पूरे भारत में एक एकल सिंक्रोनस एसी ग्रिड का निर्माण हुआ। नतीजतन, पश्चिमी और दक्षिणी ग्रिड को अतुल्यकालिक रूप से जोड़ने के अपने मूल उद्देश्य के लिए अब कनवर्टर स्टेशन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इसका उपयोग अभी भी एसी प्रणाली के भीतर बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक अंतर्निहित बिजली प्रवाह उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इन स्टेशनों को संभवतः अन्य देशों से बिजली का निर्यात/आयात करने के लिए कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है। कभी-कभी इस एच. वी. डी. सी. लिंक द्वारा दक्षिणी ग्रिड को दी जाने वाली अतिरिक्त बिजली दक्षिणी ग्रिड और पश्चिमी ग्रिड के बीच 765 केवी एसी लाइनों के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में वापस बह रही है। व्यवस्था और मुख्य उपकरण समग्र व्यवस्था दोनों खंभों में से प्रत्येक समान है और इसमें दो 12-पल्स पुल परिवर्तकों का एक बैक-टू-बैक कनेक्शन होता है। असामान्य रूप से, किसी भी डीसी स्मूथिंग रिएक्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। प्रत्येक पोल को दो डीसी टर्मिनलों में से एक पर ग्राउंड किया जाता है। कनवर्टर ट्रांसफॉर्मर दोनों ध्रुवों में से प्रत्येक में तीन, एकल-चरण, तीन-घुमावदार कनवर्टर ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। थायरिस्टर वाल्व इस योजना में 48 थायरिस्टर वाल्व (प्रत्येक पोल के प्रत्येक छोर पर 12) और प्रत्येक थायरिस्टर वाल्व के साथ श्रृंखला में 54 थायरिस्टर स्तर शामिल हैं। थाइरिस्टर 100 मिमी व्यास के होते हैं और 5,2 केवी पर मूल्यांकन किए जाते हैं। थाइरिस्टर वाल्व फर्श पर लगे होते हैं, भले ही स्टेशन भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित हो। एसी फिल्टर और प्रतिक्रियाशील शक्ति स्टेशन के प्रत्येक तरफ एसी हार्मोनिक फिल्टर के कुल 848 एमवीएआर से लैस है। प्रत्येक पोल के प्रत्येक तरफ तीन, 106 एम. वी. ए. आर. डबल-डैम्प्ड फिल्टर (12वीं और 24वीं हारमोनिक्स के लिए ट्यून किए गए) और एक, 106 एम. वी. ए. आर. "सी-टाइप" फिल्टर (5वीं हार्मोनिक के लिए ट्यून किए गए) से लैस है। दक्षिणी तरफ दो, 50 एम. वी. ए. आर. शंट रिएक्टर भी हैं। साइटें