이산화탄소 소화설비의 기동장치에 대한 기준 중 틀린 것은?
수동식기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하에 설치한다.
자동식기동장치에는 수동으로도 기동할 수 있는 구조로 할 필요는 없다.
가스압력시 기동장치에서 기동용가스용기 및 당해 용기에 사용하는 밸브는 25MPa 이상의 압력에 견디어야 한다.
전기식기동장치로서 7병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비에는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 설치한다.
이산화탄소 소화설비의 기동장치에 대한 기준 중 틀린 것은?
A. 수동식기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하에 설치한다.
B. 자동식기동장치에는 수동으로도 기동할 수 있는 구조로 할 필요는 없다.
C. 가스압력시 기동장치에서 기동용가스용기 및 당해 용기에 사용하는 밸브는 25MPa 이상의 압력에 견디어야 한다.
D. 전기식기동장치로서 7병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비에는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 설치한다.