접지공사 시공 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
제1종 및 특별 제 3종 접지공사의 접지저항 값은 10Ω이하로 한다.
제2종 접지공사는 변압기에 고압측 혹은 특별고압측전로의 1선 지락전류의 암페어 수로 150을 나눈 값과 같은 접지저항 값 이하로 한다.
제3종 접지공사는 접지저항 값을 100Ω이하로 한다.
태양전지에서 인버터까지의 직류 전로(어레이주회로)에는 특별 제3종 접지공사를 한다.
접지공사 시공 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
A. 제1종 및 특별 제 3종 접지공사의 접지저항 값은 10Ω이하로 한다.
B. 제2종 접지공사는 변압기에 고압측 혹은 특별고압측전로의 1선 지락전류의 암페어 수로 150을 나눈 값과 같은 접지저항 값 이하로 한다.
C. 제3종 접지공사는 접지저항 값을 100Ω이하로 한다.
D. 태양전지에서 인버터까지의 직류 전로(어레이주회로)에는 특별 제3종 접지공사를 한다.