자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 옳은 것은?
감지기 사이의 회로의 배선은 교차회로 방식으로 설치하여야 한다.
피(P)형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 10개 이하로 설치하여야 한다.
자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 80Ω 이하가 되도록 하여야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전앞은 감지기 정격전압의 50% 이상이어야 한다.
자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관ㆍ덕트ㆍ몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것. 다만, 60V 미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.
자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 옳은 것은?
A. 감지기 사이의 회로의 배선은 교차회로 방식으로 설치하여야 한다.
B. 피(P)형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 10개 이하로 설치하여야 한다.
C. 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 80Ω 이하가 되도록 하여야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전앞은 감지기 정격전압의 50% 이상이어야 한다.
D. 자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관ㆍ덕트ㆍ몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것. 다만, 60V 미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.