고압가스시설의 가스누출검지경보장치 중 검지부 설치수량의 기준으로 틀린 것은?
건축물 내에 설치되어 있는 압축기, 펌프 및 열교환기 등 고압가스설비군의 바닥면 둘레가 22m인 시설에 검지부 2개 설치
에틸렌제조시설의 아세틸렌 수첨탑으로서 그 주위에 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소의 바닥면 둘레가 30m인 경우에 검지부 3개 설치
가열로가 있는 제조설비의 주위에 가스가 체류하기 쉬운 장소의 바닥면 들레가 18m인 경우에 검지부 1개 설치
염소충전용 접속구 군의 주위에 검지부 2개 설치
고압가스시설의 가스누출검지경보장치 중 검지부 설치수량의 기준으로 틀린 것은?
A. 건축물 내에 설치되어 있는 압축기, 펌프 및 열교환기 등 고압가스설비군의 바닥면 둘레가 22m인 시설에 검지부 2개 설치
B. 에틸렌제조시설의 아세틸렌 수첨탑으로서 그 주위에 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소의 바닥면 둘레가 30m인 경우에 검지부 3개 설치
C. 가열로가 있는 제조설비의 주위에 가스가 체류하기 쉬운 장소의 바닥면 들레가 18m인 경우에 검지부 1개 설치
D. 염소충전용 접속구 군의 주위에 검지부 2개 설치