보일러의 분출밸브 크기와 개수에 대한 설명으로 틀린 것은?
정상 시 보유수량 400kg 이하의 강제순환보일러에는 열린 상태에서 전개하는데 회전축을 적어도 3회전 이상 회전을 요한느 분출밸브 1개를 설치하여야한다.
최고사용압력 0.7MPa 이상의 보일러의 분출관에는 분출밸브 2개 또는 분출밸브와 분출코크를 직렬로 갖추어야 한다.
2개 이상의 보일러에서 분출관을 공동으로 하여서는 안 된다.
전열면적이 10m2 이하인 보일러에서 분출밸브의 크기는 호칭지름 20mm 이상으로 할 수 있다.
보일러의 분출밸브 크기와 개수에 대한 설명으로 틀린 것은?
A. 정상 시 보유수량 400kg 이하의 강제순환보일러에는 열린 상태에서 전개하는데 회전축을 적어도 3회전 이상 회전을 요한느 분출밸브 1개를 설치하여야한다.
B. 최고사용압력 0.7MPa 이상의 보일러의 분출관에는 분출밸브 2개 또는 분출밸브와 분출코크를 직렬로 갖추어야 한다.
C. 2개 이상의 보일러에서 분출관을 공동으로 하여서는 안 된다.
D. 전열면적이 10m2 이하인 보일러에서 분출밸브의 크기는 호칭지름 20mm 이상으로 할 수 있다.