저장물질이 있는 누출검사대상시설-기상부의 시험법 중 미가압법 측정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
누출검사대상시설내 기상부 높이가 200mm 이하인지를 확인한 후 가압한다.
가압속도가 누출검사대상시설 공간용적 1m3당 1분 이상이 되도록 가압시간을 조정한다.
가압 중에 노출되어 있는 배관접속부 등에 비눗물 등을 뿌려 누출여부를 확인해야 한다.
가압 후 15분 이상 유지시간을 두어 안정시키고 그 이후 15분 동안의 압력강하를 측정한다.
저장물질이 있는 누출검사대상시설-기상부의 시험법 중 미가압법 측정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
A. 누출검사대상시설내 기상부 높이가 200mm 이하인지를 확인한 후 가압한다.
B. 가압속도가 누출검사대상시설 공간용적 1m3당 1분 이상이 되도록 가압시간을 조정한다.
C. 가압 중에 노출되어 있는 배관접속부 등에 비눗물 등을 뿌려 누출여부를 확인해야 한다.
D. 가압 후 15분 이상 유지시간을 두어 안정시키고 그 이후 15분 동안의 압력강하를 측정한다.