자동화재탐지설비의 배선에 관한 기준으로 적합하지 않은 것은?
전원회로의 전로와 대지사이 및 배성 상호간의 절연 저항은 전기사업법에 의한 기술시준에 의한다.
감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기로 측정할 때 0.1MΩ이상으로 한다.
감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 한다.
감지시회로의 도통시험을 위한 종단저항은 수신기함의 외부에 설치하여야 한다.
자동화재탐지설비의 배선에 관한 기준으로 적합하지 않은 것은?
A. 전원회로의 전로와 대지사이 및 배성 상호간의 절연 저항은 전기사업법에 의한 기술시준에 의한다.
B. 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기로 측정할 때 0.1MΩ이상으로 한다.
C. 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 한다.
D. 감지시회로의 도통시험을 위한 종단저항은 수신기함의 외부에 설치하여야 한다.