스프링클러 설비의 배관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
주차장의 스프링클러 설비는 습식 이외의 방식으로 한다.
습식 스프링클러 설비는 헤드를 향하여 상향으로 수평주행배관의 기울기를 1/500 이상으로 한다.
급수배관에 설치되는 탬퍼스위치는 감시제어반 또는 수신기에서 동작의 유무 확인을 할 수 있어야 한다.
일제개방밸브를 사용하는 스프링클러 설비에서는 일제 개방밸브 2차측에 개폐표시형 밸브를 설치하여야 한다.
스프링클러 설비의 배관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
A. 주차장의 스프링클러 설비는 습식 이외의 방식으로 한다.
B. 습식 스프링클러 설비는 헤드를 향하여 상향으로 수평주행배관의 기울기를 1/500 이상으로 한다.
C. 급수배관에 설치되는 탬퍼스위치는 감시제어반 또는 수신기에서 동작의 유무 확인을 할 수 있어야 한다.
D. 일제개방밸브를 사용하는 스프링클러 설비에서는 일제 개방밸브 2차측에 개폐표시형 밸브를 설치하여야 한다.