열반도체식 차동식분포형감지기의 설치개수를 결정하는 기준 바닥면적으로 적합한 것은?
부착높이가 8 m 미만인 장소로 주요 구조부가 내화구조로 된 소방대상물인 경우 감지기 1종은 40m2, 2종은 23m2이다.
부착높이가 8 m 미만인 장소로 주요 구조부가 내화구조로 된 소방대상물인 경우 감지기 1종은 30m2, 2종은 23m2이다.
부착높이가 8 m 이상 15m 미만인 장소로 주요 구조부가 내화구조로 된 소방대상물인 경우 감지기 1종은 50m2, 2종은 36m2이다.
부착높이가 8 m 이상 15m미만인 장소로 주요 구조부가 내화구조가 아닌 소방대상물인 경우 감지기 1종은 40m2, 2종은 18m2이다.
열반도체식 차동식분포형감지기의 설치개수를 결정하는 기준 바닥면적으로 적합한 것은?
A. 부착높이가 8 m 미만인 장소로 주요 구조부가 내화구조로 된 소방대상물인 경우 감지기 1종은 40m2, 2종은 23m2이다.
B. 부착높이가 8 m 미만인 장소로 주요 구조부가 내화구조로 된 소방대상물인 경우 감지기 1종은 30m2, 2종은 23m2이다.
C. 부착높이가 8 m 이상 15m 미만인 장소로 주요 구조부가 내화구조로 된 소방대상물인 경우 감지기 1종은 50m2, 2종은 36m2이다.
D. 부착높이가 8 m 이상 15m미만인 장소로 주요 구조부가 내화구조가 아닌 소방대상물인 경우 감지기 1종은 40m2, 2종은 18m2이다.