자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 배선의 시설기준으로 틀린 것은?
감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것
감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 감지기회로의 끝 부분에 설치할 것
피(P)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 5개이하로 할 것
수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상이어야 할 것
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 배선의 시설기준으로 틀린 것은?
A. 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것
B. 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 감지기회로의 끝 부분에 설치할 것
C. 피(P)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 5개이하로 할 것
D. 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상이어야 할 것