열교환기의 설치방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
강제가대의 경우 동체 하부에 부착된 밸부에서 바닥까지 300mm 이상 확보한다
콘크리트 가대 위에 놓은 경우는 지면에서 가대까지 600~750mm를 확보한다
강제가대의 경우 동체하부에 밸브가 없을 때에는 배관에서 바닥까지 최소 150mm를 확보한다
열교환기사이의 거리는 동체의 대형 플랜지 외측에서 옆 동체의 대형플랜지 외측까지 거리는 300mm로 한다
열교환기의 설치방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
A. 강제가대의 경우 동체 하부에 부착된 밸부에서 바닥까지 300mm 이상 확보한다
B. 콘크리트 가대 위에 놓은 경우는 지면에서 가대까지 600~750mm를 확보한다
C. 강제가대의 경우 동체하부에 밸브가 없을 때에는 배관에서 바닥까지 최소 150mm를 확보한다
D. 열교환기사이의 거리는 동체의 대형 플랜지 외측에서 옆 동체의 대형플랜지 외측까지 거리는 300mm로 한다