온도식 자동팽창밸브의 감온통 설치방법으로 잘못된 것은?
증발기 출구 측 압축기로 흡입되는 곳에 설치할 것
흡입 관경이 20A 이하인 경우에는 관 상부에 설치할 것
외기의 영향을 받을 경우는 보온해 주거나 감온통 포켓을 설치할 것
압축기 흡입 관에 트랩이 있는 경우에는 트랩 부분에 부착할 것
온도식 자동팽창밸브의 감온통 설치방법으로 잘못된 것은?
A. 증발기 출구 측 압축기로 흡입되는 곳에 설치할 것
B. 흡입 관경이 20A 이하인 경우에는 관 상부에 설치할 것
C. 외기의 영향을 받을 경우는 보온해 주거나 감온통 포켓을 설치할 것
D. 압축기 흡입 관에 트랩이 있는 경우에는 트랩 부분에 부착할 것