분말소화설비의 배관에 대한 설치기준으로 틀린 것은?
동관을 사용하는 경우 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력에 견딜 수 있어야 한다.
배관은 전용배관으로 한다.
밸브류는 개폐위치를 표시한 것으로 한다.
축압식의 경우 20℃에서 압력이 2.5MPa 이상 4.2MPa 이하인 것에 있어서는 압력배관용 탄소강판 중 이음이 없는 스케줄 20 이상을 사용한다.
분말소화설비의 배관에 대한 설치기준으로 틀린 것은?
A. 동관을 사용하는 경우 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력에 견딜 수 있어야 한다.
B. 배관은 전용배관으로 한다.
C. 밸브류는 개폐위치를 표시한 것으로 한다.
D. 축압식의 경우 20℃에서 압력이 2.5MPa 이상 4.2MPa 이하인 것에 있어서는 압력배관용 탄소강판 중 이음이 없는 스케줄 20 이상을 사용한다.