특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비에 대한 설명으로 틀린 것은?
급기구는 급기되는 기류 흐름이 출입문으로 인하여 차단되거나 방해받지 아니하도록 옥내와 면하는 출입문으로부터 가능한 가까운 위치에 설치해야 한다.
제연설비가 가동되었을 때, 출입구의 개방에 필요한 힘은 110N 이하로 하여야 한다.
보충량은 부속실의 수가 20이하는 1개층 이상, 20을 촤과하는 경우에는 2개층 이상의 보충량으로 한다.
급기구는 급기용 수직풍도와 직접 면하는 벽체 또는 천장에 고정해야 한다.
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비에 대한 설명으로 틀린 것은?
A. 급기구는 급기되는 기류 흐름이 출입문으로 인하여 차단되거나 방해받지 아니하도록 옥내와 면하는 출입문으로부터 가능한 가까운 위치에 설치해야 한다.
B. 제연설비가 가동되었을 때, 출입구의 개방에 필요한 힘은 110N 이하로 하여야 한다.
C. 보충량은 부속실의 수가 20이하는 1개층 이상, 20을 촤과하는 경우에는 2개층 이상의 보충량으로 한다.
D. 급기구는 급기용 수직풍도와 직접 면하는 벽체 또는 천장에 고정해야 한다.