특별고압 가공전선로의 시설에 대한 내용 중 옳지 않은 것은?
특고압가공전선을 지지하는 애자장치는 2련 이상의 현수애자 또는 장간애자를 사용한다.
A종 철주를 지지물로 사용하는 경우의 경간은 75m이하 이다.
사용전압이 100000V를 초과하는 특고압가공전선은 지락 또는 단락이 생겼을 때에는 1초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설한다.
전선으로 케이블을 사용하는 경우 조가용선에 행거를 사용하여 시설하며, 행거의 간격은 1m 이하로 시설한다.
특별고압 가공전선로의 시설에 대한 내용 중 옳지 않은 것은?
A. 특고압가공전선을 지지하는 애자장치는 2련 이상의 현수애자 또는 장간애자를 사용한다.
B. A종 철주를 지지물로 사용하는 경우의 경간은 75m이하 이다.
C. 사용전압이 100000V를 초과하는 특고압가공전선은 지락 또는 단락이 생겼을 때에는 1초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설한다.
D. 전선으로 케이블을 사용하는 경우 조가용선에 행거를 사용하여 시설하며, 행거의 간격은 1m 이하로 시설한다.