고ㆍ저압 혼촉에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한 기준으로 틀린 것은?
제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다.
토지의 상황에 의하여 접지저항치를 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 100m까지 떼어 놓을 수 있다.
가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우 변압기를 중심으로 지름 400m 이내의 지역에 접지를 하여야한다.
저압 전로의 사용전압이 300V 이하인 경우에 그 접지공사를 중성점에 하기 어려우면 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.
고ㆍ저압 혼촉에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한 기준으로 틀린 것은?
A. 제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다.
B. 토지의 상황에 의하여 접지저항치를 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 100m까지 떼어 놓을 수 있다.
C. 가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우 변압기를 중심으로 지름 400m 이내의 지역에 접지를 하여야한다.
D. 저압 전로의 사용전압이 300V 이하인 경우에 그 접지공사를 중성점에 하기 어려우면 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.