공조기용 코일에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
냉수코일의 전면풍속은 2.0 ~ 3.0 m/s 의 범위 내로 하는 것이 좋다.
튜브내의 유속은 1.0 m/s 전후로 하는 것이 배관이나 펌프의 설비비 및 효율상 적당하다.
냉수코일에 부착된 응축수가 날려서 송풍기의 흡입구측으로 들어오는 것을 막기 위해 코일 출구쪽에 엘리미네이터를 설치한다.
냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 온수코일을 기준으로 하는 것이 원칙이다.
공조기용 코일에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
A. 냉수코일의 전면풍속은 2.0 ~ 3.0 m/s 의 범위 내로 하는 것이 좋다.
B. 튜브내의 유속은 1.0 m/s 전후로 하는 것이 배관이나 펌프의 설비비 및 효율상 적당하다.
C. 냉수코일에 부착된 응축수가 날려서 송풍기의 흡입구측으로 들어오는 것을 막기 위해 코일 출구쪽에 엘리미네이터를 설치한다.
D. 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 온수코일을 기준으로 하는 것이 원칙이다.