태양광발전시스템을 이상전압으로부터 보호하기 위한 과전압 보호장치(SPD)선정으로 틀린 것은? (단, IPZ는 Lighting Protection Zone이다.)
접속함에서 인버터까지의 전선로에는 LPZ Ⅱ(4/10μs, Imax＜10kA)으로 교류용을 선정한다.
유도뢰만 있는 어레이에서는 LPZ Ⅲ(전압 1.2/50μs+전류 8/20μs를 조합)을 사용 가능하다.
한전 계통인입부에는 외부의 직격회 침입을 고려하여 LPZ Ⅰ(3/350μs, Iimp＜15kA) 이상을 선정한다.
피뢰설비로부터 직격뢰 전류가 침입 가능한 위치에 설치된 어레이에는 LPZ Ⅰ(3/350μs, Iimp＜15kA)을 선정한다.
태양광발전시스템을 이상전압으로부터 보호하기 위한 과전압 보호장치(SPD)선정으로 틀린 것은? (단, IPZ는 Lighting Protection Zone이다.)
A. 접속함에서 인버터까지의 전선로에는 LPZ Ⅱ(4/10μs, Imax＜10kA)으로 교류용을 선정한다.
B. 유도뢰만 있는 어레이에서는 LPZ Ⅲ(전압 1.2/50μs+전류 8/20μs를 조합)을 사용 가능하다.
C. 한전 계통인입부에는 외부의 직격회 침입을 고려하여 LPZ Ⅰ(3/350μs, Iimp＜15kA) 이상을 선정한다.
D. 피뢰설비로부터 직격뢰 전류가 침입 가능한 위치에 설치된 어레이에는 LPZ Ⅰ(3/350μs, Iimp＜15kA)을 선정한다.