액순환방식의 배관에 대한 설명으로 잘못된 것은?
냉매펌프에서 나온 냉매액은 운전 정지 중에 액봉에 의한 파열이 일어나게 되므로 이를 방지하기 위하여 안전밸브를 필요로 한다.
저압 수액기로부터 증발기로의 배관은 냉매액의 트랩을 많게하여 압력 손실을 크게 한다.
액면에서 냉매펌프로의 낙차는 1.2m 정도를 유지하여 펌프흡입관의 입구저항, 관의 압력손실, 펌프의 흡입압력손실을 보상한다.
액펌프 흡입관내의 액유속은 암모니아의 경우 1m/s 이하이지만, 플래시가스의 발생 등을 고려하여 0.9m/s정도 내외로 한다.
액순환방식의 배관에 대한 설명으로 잘못된 것은?
A. 냉매펌프에서 나온 냉매액은 운전 정지 중에 액봉에 의한 파열이 일어나게 되므로 이를 방지하기 위하여 안전밸브를 필요로 한다.
B. 저압 수액기로부터 증발기로의 배관은 냉매액의 트랩을 많게하여 압력 손실을 크게 한다.
C. 액면에서 냉매펌프로의 낙차는 1.2m 정도를 유지하여 펌프흡입관의 입구저항, 관의 압력손실, 펌프의 흡입압력손실을 보상한다.
D. 액펌프 흡입관내의 액유속은 암모니아의 경우 1m/s 이하이지만, 플래시가스의 발생 등을 고려하여 0.9m/s정도 내외로 한다.