저압 증기배관에 관한 설명이 옳지 않은 것은?
증기와 응축수의 흐름방향이 동일한 경우 증기관배관은 1/250 이상의 내림구배를 준다.
주관에서 지관을 분기하는 경우에는 배관의 신축을 고려하여 스위블이음으로 한다.
진공환수식의 환수관에서 리프트이음 1단 높이는 1.5m 이하로 하고, 리프트관의 지름은 환수관보다 한 치수 적은 것으로 한다.
버킷형 트랩은 저압증기에 사용되면 수평 또는 수직 어느 쪽으로 설치해도 지장이 없다.
저압 증기배관에 관한 설명이 옳지 않은 것은?
A. 증기와 응축수의 흐름방향이 동일한 경우 증기관배관은 1/250 이상의 내림구배를 준다.
B. 주관에서 지관을 분기하는 경우에는 배관의 신축을 고려하여 스위블이음으로 한다.
C. 진공환수식의 환수관에서 리프트이음 1단 높이는 1.5m 이하로 하고, 리프트관의 지름은 환수관보다 한 치수 적은 것으로 한다.
D. 버킷형 트랩은 저압증기에 사용되면 수평 또는 수직 어느 쪽으로 설치해도 지장이 없다.