자동제어기기 설치 시공에 대한 설명 중 틀린 것은?
실내형 온도 및 습도의 검출부는 실내 온ㆍ습도의 평균치가 검출될 수 있는 장소에 설치하며, 일반사무실 등의 설치 높이는 바닥에서 1.5m 정도로 한다.
실내형 습도조절기 및 검출기는 피 제어체의 습도가 검출될 수 있는 장소에 설치하되, 과도한 풍속에 의해 그 성능에 변화가 없도록 보호한다.
온도, 습도조절기는 진동 및 물기와 먼지 등이 없는 곳에 설치한다.
플로우 스위치(Flow switch)는 흐름의 방향을 확인 하여 수평배관에 수평(평행)으로 설치한다.
자동제어기기 설치 시공에 대한 설명 중 틀린 것은?
A. 실내형 온도 및 습도의 검출부는 실내 온ㆍ습도의 평균치가 검출될 수 있는 장소에 설치하며, 일반사무실 등의 설치 높이는 바닥에서 1.5m 정도로 한다.
B. 실내형 습도조절기 및 검출기는 피 제어체의 습도가 검출될 수 있는 장소에 설치하되, 과도한 풍속에 의해 그 성능에 변화가 없도록 보호한다.
C. 온도, 습도조절기는 진동 및 물기와 먼지 등이 없는 곳에 설치한다.
D. 플로우 스위치(Flow switch)는 흐름의 방향을 확인 하여 수평배관에 수평(평행)으로 설치한다.