화재조기진압용 스프링클러설비를 설치할 장소의 구조 기준 중 틀린 것은?
천장의 기울기가 168/1000을 초과하지 않아야 하고, 이를 초과하는 경우에는 반자를 지면과 수평으로 설치할 것
천장은 평평하여야 하면 철재나 목재트러스 구조인 경우. 철재나 목재의 돌출 부분이 102mm를 초과하지 아니할 것
보로 사용되는 목재ㆍ콘크리트 및 철재 사이의 간격이 0.9m 이상 2.3m 이하일 것. 다만, 보의 간격이 2.3m 이상인 경우에는 화재조기진압용 스프링클러헤드의 동작을 원활히 하기 위하여 보로 고획된 부분의 천장 및 반자의 넓이가 28m2를 초과하지 아니할 것
해당층 높이가 10m 이하일 것. 다만, 2층 이상일 경우에는 해당층의 바닥을 내화구조로 하고 다른 부분과 방화구획 할 것
화재조기진압용 스프링클러설비를 설치할 장소의 구조 기준 중 틀린 것은?
A. 천장의 기울기가 168/1000을 초과하지 않아야 하고, 이를 초과하는 경우에는 반자를 지면과 수평으로 설치할 것
B. 천장은 평평하여야 하면 철재나 목재트러스 구조인 경우. 철재나 목재의 돌출 부분이 102mm를 초과하지 아니할 것
C. 보로 사용되는 목재ㆍ콘크리트 및 철재 사이의 간격이 0.9m 이상 2.3m 이하일 것. 다만, 보의 간격이 2.3m 이상인 경우에는 화재조기진압용 스프링클러헤드의 동작을 원활히 하기 위하여 보로 고획된 부분의 천장 및 반자의 넓이가 28m2를 초과하지 아니할 것
D. 해당층 높이가 10m 이하일 것. 다만, 2층 이상일 경우에는 해당층의 바닥을 내화구조로 하고 다른 부분과 방화구획 할 것