물분무소화설비의 설치 장소별 1m2에 대한 수원의 최소 저수량으로 옳은 것은?
케이블트레이: 12L/min×20분×투영된 바닥면적
절연유 봉입 변압기: 15L/min×20분×바닥 부분을 제외한 표면적을 합한 면적
차고: 30L/min×20분×바닥면적
콘베이어 벨트: 37L/min×20분×벨트부분의 바닥면적
물분무소화설비의 설치 장소별 1m2에 대한 수원의 최소 저수량으로 옳은 것은?
A. 케이블트레이: 12L/min×20분×투영된 바닥면적
B. 절연유 봉입 변압기: 15L/min×20분×바닥 부분을 제외한 표면적을 합한 면적
C. 차고: 30L/min×20분×바닥면적
D. 콘베이어 벨트: 37L/min×20분×벨트부분의 바닥면적