특별고압 전로와 비접지식 저압 전로를 결합하는 변압기로서 그 특별고압 권선과 저압 권선간에 금속제의 혼촉방지판이 있고 또한 그 혼촉방지판에 제2종 접지공사를 한것에 접속하는 저압전선을 옥외에 시설할 때의 시설방법으로 옳지 않은 것은?
저압 전선은 1구내에만 시설할 것
저압 가공 전선로 또는 저압 옥상 전선로의 전선은 케이블일 것
저압 가공 전선과 케이블이 아닌 특별고압의 가공 전선은 동일 지지물에 시설하지 아니할 것
저압 전선의 구외에의 연장 범위는 반드시 200m 이하 일 것
특별고압 전로와 비접지식 저압 전로를 결합하는 변압기로서 그 특별고압 권선과 저압 권선간에 금속제의 혼촉방지판이 있고 또한 그 혼촉방지판에 제2종 접지공사를 한것에 접속하는 저압전선을 옥외에 시설할 때의 시설방법으로 옳지 않은 것은?
A. 저압 전선은 1구내에만 시설할 것
B. 저압 가공 전선로 또는 저압 옥상 전선로의 전선은 케이블일 것
C. 저압 가공 전선과 케이블이 아닌 특별고압의 가공 전선은 동일 지지물에 시설하지 아니할 것
D. 저압 전선의 구외에의 연장 범위는 반드시 200m 이하 일 것