ГЕС Кукуана
ГЕС Кукуана — гідроелектростанція у центральній частині Колумбії. Використовує ресурс зі сточища річки Кукана, лівої притоки Салдано, котра в свою чергу є лівою притокою Магдалени (впадає до Карибського моря в місті Барранкілья). 

В межах проекту облаштували два водозабори – на Кукуані (забезпечує подачу 7 м3/сек) та її лівій притоці Сан-Маркос (2,7 м3/сек). Від останньої до Кукуани прямує тунель довжиною 1,1 км, після чого збірний ресурс подається у прокладений через лівобережний гірський масив Кукуани дериваційний тунель довжиною 3,4 км з діаметром 3 метри. Він розділений на дві частини – Кукуана та Ла-Енсіллада – сифоном Ла-Енсіллада довжиною 137 метрів з діаметром 1,75 метра. У підсумку тунель переходить в напірний водовід довжиною 1,6 км до машинного залу, розташованого незадовго до впадіння Сан-Маркос в Кукуану. 

Основне обладнання станції становлять чотири турбіни типу Пелтон, попарно об’єднані у два гідроагрегати потужністю 29 МВт (номінальна потужність станції 55 МВт). При чистому напорі у 698 метрів вони повинні забезпечувати виробництво 252 млн кВт-год електроенергії на рік. 

Видача продукції відбувається по ЛЕП, розрахованій на роботу під напругою 115 кВ.

Примітки 

Кукуана
ГЕС Кукуана — гідроелектростанція у центральній частині Колумбії . Використовує ресурс зі сточища річки Кукана , лівої притоки Салдано , котра в свою чергу є лівою притокою Магдалени ( впадає до Карибського моря в місті Барранкілья ) . В межах проекту облаштували два водозабори – на Кукуані ( забезпечує подачум3 / сек ) та її лівій притоці Сан - Маркос7 м3/ сек ) . Від останньої до Кукуани прямує тунель довжиною1 км , після чого збірний ресурс подається у прокладений через лівобережний гірський масив Кукуани дериваційний тунель довжиною4 км з діаметромметри . Він розділений на дві частини – Кукуана та Ла - Енсіллада – сифоном Ла - Енсіллада довжиноюметрів з діаметром75 метра . У підсумку тунель переходить в напірний водовід довжиною6 км до машинного залу , розташованого незадовго до впадіння Сан - Маркос в Кукуану . Основне обладнання станції становлять чотири турбіни типу Пелтон , попарно об’єднані у два гідроагрегати потужністюМВт ( номінальна потужність станціїМВт ) . При чистому напорі уметрів вони повинні забезпечувати виробництвомлн кВт -год електроенергії на рік . Видача продукції відбувається по ЛЕП , розрахованій на роботу під напругоюкВ . Примітки Кукуана