Компенсувальні пристрої
Компенсува́льні при́строї — це установки, призначені для компенсації ємнісної або індуктивної складової змінного струму. 

Елемент електричної мережі. Умовно їх поділяють на пристрої: 

а) для компенсації реактивної потужності, споживаної навантаженнями і в елементах мережі (поперечно включаються батареї конденсаторів,

синхронні компенсатори, синхронні двигуни і тому подібні пристрої); 

б) для компенсації реактивних параметрів ліній (поздовжньо включаються батареї конденсаторів, поперечно включаються реактори і т.д.)

Конденсаторні установки
В якості додаткового джерела реактивної потужності, який направляється на забезпечення споживача реактивної потужністю, понад ту кількість, 

яку можливо і доцільно отримати від енергосистеми, і від синхронного двигуна наявних на підприємстві встановлюються конденсаторні батареї (КБ). 

Електроустановка, призначена для компенсації реактивної потужності. 

Конструктивно являє собою конденсатори, зазвичай з'єднані за схемою «трикутник» і розділені на декілька ступенів з різною ємністю, і пристрій керування ними. 

Пристрій управління найчастіше здатний автоматично підтримувати заданий коефіцієнт потужності на потрібному рівні перемиканням числа включених в мережу «банок».

Додатково конденсаторна установка може містити в собі фільтри вищих гармонік.

Для безпечного обслуговування кожен конденсатор установки забезпечується розрядним контуром для зняття залишкового заряду при відключенні від мережі.

Перевагами конденсаторів в якості компенсаторів реактивної потужності є низькі втрати активної потужності (порядку 0,3 0,4% Вт / вар), відсутність рухомих частин і невибагливість в обслуговуванні. 

До їх недоліків можна віднести неможливість плавного регулювання реактивного опору, оскільки комутація дає тільки ступеневу зміну сумарної ємності.

Синхронні двигуни
Є елементами «пасивної» компенсації реактивної потужності, іншими словами, при використанні синхронних замість частини асинхронних двигунів споживана з мережі реактивна потужність зменшується. Це зменшує витрати на компенсацію, але з іншого боку, збільшує загальні витрати на утримання і обслуговування електродвигунів.

Синхронні компенсатори 
Синхронний компенсатор (СК) являє собою синхронний двигун полегшеної конструкції, призначений для роботи на холостому ході. 

При роботі в режимі перезбудження СК є генератором реактивної потужності. Найбільша потужність СК в режимі перезбудження називається його номінальною потужністю. 

При роботі в режимі недозбудження СК є споживачем реактивної потужності. За конструктивним умовам СК зазвичай не може споживати з мережі таку ж реактивну потужність, 

яку він може генерувати. Зміна струму збудження СК зазвичай автоматизується. 

При роботі СК з мережі споживається активна потужність близько 2-4% від номінальної реактивної потужності.

Приклад розрахунку конденсаторної установки 

Цех заводу обладнаний:

 асинхронний двигун кВт,  — кількість 2 шт;
 асинхронний двигун кВт,  — кількість 2 шт;
 асинхронний двигун кВт,  — кількість 5 шт;
 асинхронний двигун  кВт,  — кількість 3 шт;
 асинхронний двигун кВт,  — кількість 6 шт.

Активна потужність цеху складає:

(кВт)

Реактивна потужність цеху складає:

(кВАР)

Звідси, загальна потужність:

(кВА)

Отже, діючий cosφ в системі:

Бажаний коефіцієнт потужності . З таблиці 1, коефіцієнт .

Потужність конденсаторної установки складає:

(кВАР)

Див. також 

 Енергетична електроніка
 Електроенергетика

Енергетика
Якість електроенергії
Компенсува́льні при́строї — це установки , призначені для компенсації ємнісної або індуктивної складової змінного струму . Елемент електричної мережі . Умовно їх поділяють на пристрої : а ) для компенсації реактивної потужності , споживаної навантаженнями і в елементах мережі ( поперечно включаються батареї конденсаторів , синхронні компенсатори , синхронні двигуни і тому подібні пристрої ) ; б ) для компенсації реактивних параметрів ліній ( поздовжньо включаються батареї конденсаторів , поперечно включаються реактори і т . д . ) Конденсаторні установки В якості додаткового джерела реактивної потужності , який направляється на забезпечення споживача реактивної потужністю , понад ту кількість , яку можливо і доцільно отримати від енергосистеми , і від синхронного двигуна наявних на підприємстві встановлюються конденсаторні батареї ( КБ ) . Електроустановка , призначена для компенсації реактивної потужності . Конструктивно являє собою конденсатори , зазвичай з'єднані за схемою « трикутник » і розділені на декілька ступенів з різною ємністю , і пристрій керування ними . Пристрій управління найчастіше здатний автоматично підтримувати заданий коефіцієнт потужності на потрібному рівні перемиканням числа включених в мережу « банок » . Додатково конденсаторна установка може містити в собі фільтри вищих гармонік . Для безпечного обслуговування кожен конденсатор установки забезпечується розрядним контуром для зняття залишкового заряду при відключенні від мережі . Перевагами конденсаторів в якості компенсаторів реактивної потужності є низькі втрати активної потужності ( порядку34 % Вт / вар ) , відсутність рухомих частин і невибагливість в обслуговуванні . До їх недоліків можна віднести неможливість плавного регулювання реактивного опору , оскільки комутація дає тільки ступеневу зміну сумарної ємності . Синхронні двигуни Є елементами « пасивної » компенсації реактивної потужності , іншими словами , при використанні синхронних замість частини асинхронних двигунів споживана з мережі реактивна потужність зменшується . Це зменшує витрати на компенсацію , але з іншого боку , збільшує загальні витрати на утримання і обслуговування електродвигунів . Синхронні компенсатори Синхронний компенсатор ( СК ) являє собою синхронний двигун полегшеної конструкції , призначений для роботи на холостому ході . При роботі в режимі перезбудження СК є генератором реактивної потужності . Найбільша потужність СК в режимі перезбудження називається його номінальною потужністю . При роботі в режимі недозбудження СК є споживачем реактивної потужності . За конструктивним умовам СК зазвичай не може споживати з мережі таку ж реактивну потужність , яку він може генерувати . Зміна струму збудження СК зазвичай автоматизується . При роботі СК з мережі споживається активна потужність близько від номінальної реактивної потужності . Приклад розрахунку конденсаторної установки Цех заводу обладнаний : асинхронний двигун кВт , — кількістьшт ; асинхронний двигун кВт , — кількістьшт ; асинхронний двигун кВт , — кількістьшт ; асинхронний двигун кВт , — кількістьшт ; асинхронний двигун кВт , — кількістьшт . Активна потужність цеху складає : ( кВт ) Реактивна потужність цеху складає : ( кВАР ) Звідси , загальна потужність : ( кВА ) Отже , діючий cosφ в системі : Бажаний коефіцієнт потужності \ . З таблиці коефіцієнт \ . Потужність конденсаторної установки складає : ( кВАР ) Див . також Енергетична електроніка Електроенергетика Енергетика Якість електроенергії