Складиштења медицинског кисеоника
Складиштења медицинског кисеоника је део логистичких активност и систему здравства којим се реализује чување овог медицинског лека. Оно има незаменљиву улогу у повезивању производње, транспорта и потрошње овог гаса, од виталног значаја за животно угрожене болеснике на оксигенотерапији. У свакодневној пракси кисеоник се може складиштити у течном (у расхлађеним танкерима) или гасовитом облику (компримованог у гасним цилиндрима).

Складиштење течног кисеоника 

Течни кисеоник складишти се у расхлађеним танкерима до температура од -182,96˚С, до момента коришћења. Ово је најчешћи начин складиштења кисеоника у болницама, у којима се кисеоник троши у великим количинама.

Пре употребе кисеоник се загрева, да би се из течног стања ослободио као гаса.

Складиштење компримованог кисеоника 
Компримовани кисеоник чува се у гасним цилиндром (боцама), за чије чување није потребно хлађење (као за складиштење течног кисеоника).

Кисеоник складиштен у челичним боцама, је високе чистоће са свега 0,5% примеса, и то углавном азота и влаге.

Кисеонички цилиндри за складиштење и транспорт кисеоника 
Кисеонични цилиндри су боце од специјалног челика, различите величине - запремине, чији зидови могу да издрже двоструко већи притисак кисеоника од оног у коме у пракси износи од 120 - 150 atm (у просеку око 150 atm). 

Према величини у употреби су цилиндри од 40 литара (који садрже 6.000 литра кисеоника), 10 литра (који садрже 1.500 литра кисеоника), и од 2 литра (са 300 литара кисеоника). 
Израчунавање количине кисеоника у боцама
Запримина кисеоника у боци изражава се у литрима, а израчунава се тако што се запримина боце У литрима (утиснуто на боци) множи са притиском кисеоника у атмосферама (очитано на манометру), према формули: 

Запремина боце (L)  x  притисак O2 (atm.) = укупна количина O2 у боци (L)
Обележавање боца
Како се у здравственим установама користи више врста гасова (кисеоник, азот, угљен диоксид), да би се избегле грешке у руковању и складиштењу боце се означавају;
 Различитим бојама (за кисеоник белом бојом)
 Различитим пречником навоја на цилиндру за прикључивање редукционог вентила на боцу.

Мере за чување цилиндара и руковање 
Боце са кисеоником, треба складиштити далеко од извора топлоте и запаљивих материја у сувим и добро вентилираним просторијама, по кључем. Да би се обезбедила максимална сигурност приликом скдаиштењаи руковања боцом треба се придржавати следећих правила:

 Боце треба држати у хладним и добро вентилираним просторијама, које нису директно изложене сунчевим зрацима или неком другом извору топлоте. 
 Просторија мора бити осигурана од пожара, и њој се не сме пушити.
 Боце морају како при транспорту тако и при складиштењу осигуране од пада. 
 Боце се складиште у усправном положају, причвршћене за зид или сталак, металним или кожним држачима. * Боце морају да буду чисте и суве. 
 Вентили на боцама не смеју се дирати масним рукама или чисте замашћеним крпама због опасност од експлозије. 
 Када се отвара главни вентил, треба га отворити до краја, а затим вратити до половине. Ако вентил остане отворен до краја, то може довести у заблуду да је вентил затворен, а сваки покушај да се форсирањем отвори, може да довести до оштећења вентила. 
 Пре употребе, проверава се да ли су вентили добро затегнути и да кисеоник случајно негде не цури.

Извори

Литература 
 Zakonom o hemikalijama, „Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 92/2011 i 93/12.
 Spiskom klasifikovanih supstanci „Službeni glasnik RS“ br. (82/10 i 48/2014)
 Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (Sl. Glasnik 92/10)
 Zakon o zaštiti životne sredine, „Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/2011.
 Zakon o transportu opasnog tereta, „Službeni glasnik RS“ br. 88/2010.

Спољашње везе 
 Кисеоник расхлађени течни гас, Безбедносни лист Месер Србија

Хипербарична медицина
Ваздухопловна медицина
Анестезија
Складиштења медицинског кисеоника је део логистичких активност и систему здравства којим се реализује чување овог медицинског лека . Оно има незаменљиву улогу у повезивању производње , транспорта и потрошње овог гаса , од виталног значаја за животно угрожене болеснике на оксигенотерапији . У свакодневној пракси кисеоник се може складиштити у течном ( у расхлађеним танкерима ) или гасовитом облику ( компримованог у гасним цилиндрима ) . Складиштење течног кисеоника Течни кисеоник складишти се у расхлађеним танкерима до температура од96 ˚С , до момента коришћења . Ово је најчешћи начин складиштења кисеоника у болницама , у којима се кисеоник троши у великим количинама . Пре употребе кисеоник се загрева , да би се из течног стања ослободио као гаса . Складиштење компримованог кисеоника Компримовани кисеоник чува се у гасним цилиндром ( боцама ) , за чије чување није потребно хлађење ( као за складиштење течног кисеоника ) . Кисеоник складиштен у челичним боцама , је високе чистоће са свега5% примеса , и то углавном азота и влаге . Кисеонички цилиндри за складиштење и транспорт кисеоника Кисеонични цилиндри су боце од специјалног челика , различите величине - запремине , чији зидови могу да издрже двоструко већи притисак кисеоника од оног у коме у пракси износи од-atm ( у просеку окоatm ) . Према величини у употреби су цилиндри одлитара ( који садрже000 литра кисеоника ) ,литра ( који садрже500 литра кисеоника ) , и одлитра ( салитара кисеоника ) . Израчунавање количине кисеоника у боцама Запримина кисеоника у боци изражава се у литрима , а израчунава се тако што се запримина боце У литрима ( утиснуто на боци ) множи са притиском кисеоника у атмосферама ( очитано на манометру ) , према формули : Запремина боце ( L ) x притисак O2 ( atm . ) = укупна количина O2 у боци ( L ) Обележавање боца Како се у здравственим установама користи више врста гасова ( кисеоник , азот , угљен диоксид ) , да би се избегле грешке у руковању и складиштењу боце се означавају ; Различитим бојама ( за кисеоник белом бојом ) Различитим пречником навоја на цилиндру за прикључивање редукционог вентила на боцу . Мере за чување цилиндара и руковање Боце са кисеоником , треба складиштити далеко од извора топлоте и запаљивих материја у сувим и добро вентилираним просторијама , по кључем . Да би се обезбедила максимална сигурност приликом скдаиштењаи руковања боцом треба се придржавати следећих правила : Боце треба држати у хладним и добро вентилираним просторијама , које нису директно изложене сунчевим зрацима или неком другом извору топлоте . Просторија мора бити осигурана од пожара , и њој се не сме пушити . Боце морају како при транспорту тако и при складиштењу осигуране од пада . Боце се складиште у усправном положају , причвршћене за зид или сталак , металним или кожним држачима . * Боце морају да буду чисте и суве . Вентили на боцама не смеју се дирати масним рукама или чисте замашћеним крпама због опасност од експлозије . Када се отвара главни вентил , треба га отворити до краја , а затим вратити до половине . Ако вентил остане отворен до краја , то може довести у заблуду да је вентил затворен , а сваки покушај да се форсирањем отвори , може да довести до оштећења вентила . Пре употребе , проверава се да ли су вентили добро затегнути и да кисеоник случајно негде не цури . Извори Литература Zakonom o hemikalijama , „ Službeni glasnik RS “ br.09,10 , 2011 i12. Spiskom klasifikovanih supstanci „ Službeni glasnik RS “ br.10 i2014 ) Pravilnik o načinu skladištenja , pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ( Sl. Glasnik10 ) Zakon o zaštiti životne sredine , „ Službeni glasnik RS “ br.04,09,09 i2011. Zakon o transportu opasnog tereta , „ Službeni glasnik RS “ br.2010 . Спољашње везе Кисеоник расхлађени течни гас , Безбедносни лист Месер Србија Хипербарична медицина Ваздухопловна медицина Анестезија