Водоцевни котао
Водоцевни котао је врста котла код којег вода циркулише унутар цеви, а око цеви струје димни гасови или су пак цеви изложене ватри. Водоцевни котао је котао који се данас употребљава код већине захтевнијих парних постројења, с већим притисцима и системима прегрејане паре. Конструкција овог типа котла је сложенија од ватроцевне, те се углавном не употребљава за мале величине котлова.

Конструкција 

Водоцевни котлови могу бити подељени на више начина, који излазе из њихове изведбе.

По броју комора:
 једнокоморне котлове
 двокоморне котлове
 вишекоморне котлове

По начину струјања воде у цевима:
 котлове с природном циркулацијом
 котлове с принудном циркулацијом 

По начину грејања и производње паре:
 котлове с директним грејањем
 котлове с посредним грејањем

Поделе које су наведене за све котлове важе и за водоцевне котлове, тако да се деле и по количини произведене паре, притиску паре, врсти паре, врсти горива...

Неке конструкције котлова и принцип рада 

На првој слици горе десно је приказан дводомни водоцевни котао с природном циркулацијом. Вода улази у доњу комору где се налази вода у текућем стању. Цеви су такође напуњене водом и изложене су пламену и топлоти димних гасова. Унутар цеви се вода загрева, испарава деломично и почиње полагано се гибати према горе. Вода и пара улазе у горњу комору где се пара скупља у горњем делу коморе, а вода се силазним цевима враћа у доњу комору. Пара из горњег коморе (мокра пара) излази и иде у прегрејач паре, где се додатно суши и загрева, те као прегрејана пара одлази до потрошача.

Друга слика приказује друго конструкционон решење водоцевног котла, с једном парном комором и природном циркулацијом. У ложишту (црвене боје) сагорева гориво и загрева воду у цевима, те она испарава. Вода и пара се дижу према горе и улазе у водени дом где се пара одваја од воде и иде до потрошача. Другом страном, на силазној цеви, вода попуњава цеви у ложишту, та се кружни процес одвија природном циркулацијом. Струјање димних гасова у котлу потпомажу преграде које усмеравају плинове (сиве стрелице показују смер струјања димних гасова).

На трећој слици је приказан котао с три коморе и природном циркулацијом унутар система. Овај котао се разликује од претходног и по томе што има прегрејач паре, који омогућава искориштавање паре веће температура. Овај се котао састоји од три котла, два водна (11) и једног парног (7). Горионици (3) сагоревају гориво у ложишту које је обложено екранским цевима (9) у којима се загрева вода. Вода и пара се подижу у парну комору где се пара одваја и одводи цевима (6) у сакупљач паре (4), а одатле у прегрејач паре (10) који је смештен између екранских цеви и силазних цеви из парног у водене коморе. Прегрејана пара се даље одводи до потрошача (5). Систем се допуњује водом кроз цевовод (8).

На четвртој слици је приказан једнокоморни водоцевни котао с природном циркулацијом. Напојна вода (1) улази у цев грејача напојне воде која се налази најдаље од ложишта, и где се загрева напојна вода пре уласка у водену комору. Пумпа (зелене боје на цртежу) узима воду из коморе и присилно је гура кроз систем. Цело ложиште (2) је обложено снопом цеви, где се вода греје. У средини између снопова цеви налази се прегрејач паре (циклама боје) где се пара додатно прегрева и затим одлази на потрошаче (3). Димни гасови након предаје топлоту води излазе из котла (4).

Види још 
 Ватроцевни котао
 Котао

Литература 

Парне машине
Водоцевни котао је врста котла код којег вода циркулише унутар цеви , а око цеви струје димни гасови или су пак цеви изложене ватри . Водоцевни котао је котао који се данас употребљава код већине захтевнијих парних постројења , с већим притисцима и системима прегрејане паре . Конструкција овог типа котла је сложенија од ватроцевне , те се углавном не употребљава за мале величине котлова . Конструкција Водоцевни котлови могу бити подељени на више начина , који излазе из њихове изведбе . По броју комора : једнокоморне котлове двокоморне котлове вишекоморне котлове По начину струјања воде у цевима : котлове с природном циркулацијом котлове с принудном циркулацијом По начину грејања и производње паре : котлове с директним грејањем котлове с посредним грејањем Поделе које су наведене за све котлове важе и за водоцевне котлове , тако да се деле и по количини произведене паре , притиску паре , врсти паре , врсти горива ... Неке конструкције котлова и принцип рада На првој слици горе десно је приказан дводомни водоцевни котао с природном циркулацијом . Вода улази у доњу комору где се налази вода у текућем стању . Цеви су такође напуњене водом и изложене су пламену и топлоти димних гасова . Унутар цеви се вода загрева , испарава деломично и почиње полагано се гибати према горе . Вода и пара улазе у горњу комору где се пара скупља у горњем делу коморе , а вода се силазним цевима враћа у доњу комору . Пара из горњег коморе ( мокра пара ) излази и иде у прегрејач паре , где се додатно суши и загрева , те као прегрејана пара одлази до потрошача . Друга слика приказује друго конструкционон решење водоцевног котла , с једном парном комором и природном циркулацијом . У ложишту ( црвене боје ) сагорева гориво и загрева воду у цевима , те она испарава . Вода и пара се дижу према горе и улазе у водени дом где се пара одваја од воде и иде до потрошача . Другом страном , на силазној цеви , вода попуњава цеви у ложишту , та се кружни процес одвија природном циркулацијом . Струјање димних гасова у котлу потпомажу преграде које усмеравају плинове ( сиве стрелице показују смер струјања димних гасова ) . На трећој слици је приказан котао с три коморе и природном циркулацијом унутар система . Овај котао се разликује од претходног и по томе што има прегрејач паре , који омогућава искориштавање паре веће температура . Овај се котао састоји од три котла , два воднаи једног парног Горионицисагоревају гориво у ложишту које је обложено екранским цевимау којима се загрева вода . Вода и пара се подижу у парну комору где се пара одваја и одводи цевимау сакупљач паре а одатле у прегрејач парекоји је смештен између екранских цеви и силазних цеви из парног у водене коморе . Прегрејана пара се даље одводи до потрошача Систем се допуњује водом кроз цевовод На четвртој слици је приказан једнокоморни водоцевни котао с природном циркулацијом . Напојна водаулази у цев грејача напојне воде која се налази најдаље од ложишта , и где се загрева напојна вода пре уласка у водену комору . Пумпа ( зелене боје на цртежу ) узима воду из коморе и присилно је гура кроз систем . Цело ложиштеје обложено снопом цеви , где се вода греје . У средини између снопова цеви налази се прегрејач паре ( циклама боје ) где се пара додатно прегрева и затим одлази на потрошаче Димни гасови након предаје топлоту води излазе из котла Види још Ватроцевни котао Котао Литература Парне машине