Triangelu eta izar erako zirkuituak
Ingeniaritza elektrikoan, triangelu erako konexioa —baita delta erako konexioa deitua— eta izar erako konexioa sistema trifasiko baten hiru faseko sorgailuak edo hiru faseko kargak konektatzeko era nagusi biak dira.

Triangelu erako konexioan sorgailuaren harilkatuak edo kargak lineen -faseen- hartean konektatzen dira.

Izar erako konexioan sorgailuaren harilkatuaren edo kargaren alde bat linea batera eta beste aldea puntu komun neutro batera konektatzen dira, neutro deritzona, eta orokorrean lurrera konektatuta doana.

Tentsio eta korronteak

Triangelu erako zirkuituak 
Sorgailuan edo kargan faseak beraien harean konektatzen direnean, fase bakoitzaren hasiera hurrengo fasearen bukaerarekin konektatuz, triangelu erako konexioa lortzen da.

Triangelu erako konfigurazioan, faseko korrontearen eta lineako korrontearen harteko erlazioa  da. Erlazio hau hiru korapiloetako baten —edozeinetan— korronte fasoreekin Kirchhoffen korrontearen legea erabiliz lortzen da.

Faseko eta lineako tentsioak berdinak dira, fase bakoitzeko adarrak linea bi koenktatzen baititu.

Izar erako zirkuituak 
Izar eran konektatutako sorgailuan, zirkuitua orekatua bada, neutroak ez darama korronterik, eta faseko korronteak eta lineako korronteak berdinak dira: 

Izar erako konfigurazioan, faseko tentsioaren eta lineako tentsioaren harteko erlazioa  da. Erlazio hau Kirchhoffen tentsioaren legea erabiliz lortzen da.

Konexioak borne plakan 

Korronte alternoko makina trifasikoak hornidura elektrikora era azkar eta seguruan konektatu ahal izateko, hauen harilkatuen muturrak borne plaka batera konektatzen dira, makina horren kanpoko karkasan. Plaka horretan borneek harilkatuen hasierak —U, V eta W— eta bukaerak —X, Y eta Z— bereizten dira. Borneen harteko konexioak zubi batzuen bitartez egiten dira.Sistema honekin, izar erako konfigurazio batetik triangelu erako konfiguraziora aldatzeko, edo alderantziz, zubien kokapena baino ez da aldatu behar.

Sistema hau nazioartean onartua dago, konexio konfigurazio biak zubiak beraien hartean gurutzatu gabe lortzen direlako. Izar erako konfigurazioa lortzeko zubiak era horizontalean ezartzen dira goiko borneetan ala bekoetan, eta triangelu erako konfigurazioa lortzeko zubiak bertikalki jartzen dira.

Ohikoa da borneen harteko distantzia berdina izatea bai bertikalean zein horizontalean, honela konexio mota bat ala beste ezartzeko zubi berdinak erabili daitezkeelarik.

Ikus, gainera 
 Sistema trifasiko
 Kennellyren teorema

Kanpo estekak 

Zirkuitu elektrikoak
Energia elektrikoaren banaketa
Ingeniaritza elektrikoa
Ingeniaritza elektrikoan , triangelu erako konexioa —baita delta erako konexioa deitua— eta izar erako konexioa sistema trifasiko baten hiru faseko sorgailuak edo hiru faseko kargak konektatzeko era nagusi biak dira . Triangelu erako konexioan sorgailuaren harilkatuak edo kargak lineen -faseen- hartean konektatzen dira . Izar erako konexioan sorgailuaren harilkatuaren edo kargaren alde bat linea batera eta beste aldea puntu komun neutro batera konektatzen dira , neutro deritzona , eta orokorrean lurrera konektatuta doana . Tentsio eta korronteak Triangelu erako zirkuituak Sorgailuan edo kargan faseak beraien harean konektatzen direnean , fase bakoitzaren hasiera hurrengo fasearen bukaerarekin konektatuz , triangelu erako konexioa lortzen da . Triangelu erako konfigurazioan , faseko korrontearen eta lineako korrontearen harteko erlazioa da . Erlazio hau hiru korapiloetako baten —edozeinetan— korronte fasoreekin Kirchhoffen korrontearen legea erabiliz lortzen da . Faseko eta lineako tentsioak berdinak dira , fase bakoitzeko adarrak linea bi koenktatzen baititu . Izar erako zirkuituak Izar eran konektatutako sorgailuan , zirkuitua orekatua bada , neutroak ez darama korronterik , eta faseko korronteak eta lineako korronteak berdinak dira : Izar erako konfigurazioan , faseko tentsioaren eta lineako tentsioaren harteko erlazioa da . Erlazio hau Kirchhoffen tentsioaren legea erabiliz lortzen da . Konexioak borne plakan Korronte alternoko makina trifasikoak hornidura elektrikora era azkar eta seguruan konektatu ahal izateko , hauen harilkatuen muturrak borne plaka batera konektatzen dira , makina horren kanpoko karkasan . Plaka horretan borneek harilkatuen hasierak —U , V eta W— eta bukaerak —X , Y eta Z— bereizten dira . Borneen harteko konexioak zubi batzuen bitartez egiten dira.Sistema honekin , izar erako konfigurazio batetik triangelu erako konfiguraziora aldatzeko , edo alderantziz , zubien kokapena baino ez da aldatu behar . Sistema hau nazioartean onartua dago , konexio konfigurazio biak zubiak beraien hartean gurutzatu gabe lortzen direlako . Izar erako konfigurazioa lortzeko zubiak era horizontalean ezartzen dira goiko borneetan ala bekoetan , eta triangelu erako konfigurazioa lortzeko zubiak bertikalki jartzen dira . Ohikoa da borneen harteko distantzia berdina izatea bai bertikalean zein horizontalean , honela konexio mota bat ala beste ezartzeko zubi berdinak erabili daitezkeelarik . Ikus , gainera Sistema trifasiko Kennellyren teorema Kanpo estekak Zirkuitu elektrikoak Energia elektrikoaren banaketa Ingeniaritza elektrikoa