Termoelektrarna Šoštanj blok 3
Blok 3 ne obratuje več v Termoelektrarni Šoštanj.

Osnovni Podatki bloka 3
Termoelektrarna Šoštanj
Naslov: Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj

Blok je bil zgrajen leta 1960 in ima nazivno moč 75 MW .

Poenostavljena tehnološka shema

Tabela tehničnih podatkov za bloka 3

Parni kotel SULZER
Parno turbino bloka 3 sta napajala dva Sulzerjeva enocevna kotla s prisilnim pretokom. Blok je lahko obratoval tudi samo z enim kotlom, kar omogoča nižjo minimalno trajno obratovalno moč.

Kotla sta bila na zunaj po zgledu popolnoma enaka kotloma na bloku 1 in 2, vendar sta imela večje ogrevalne površine. Krogotok vode ter pare skozi ogrevalne površine kotlov bloka 3 je bil enak kot pri kotlih bloka 1 in 2.

Vsak od kotlov je lahko proizvedel 140 t pare na uro, s pritiskom 100 bar in temperaturo 530 °C.

Cevna shema kotla

Turbina bloka 3
Parna turbina bloka 3 je podobna turbinama blokov 1 in 2, le da ima moč 75 MW.

Primerno njeni moči so grajene tudi pomožne turbinske naprave. 
Visokotlačni rotor ima trinajst enakotlačnih stopenj lopatic in visokotlačno ohišje trinajst vodilnikov, v katere so vgrajene lopatice vodilnikov.

Nizkotlačni rotor je dvojček z enakotlačnimi lopaticami in sicer dvakrat po pet stopenj s koluti, ki so navlečeni na gred rotorja.

Nizkotlačno ohišje turbine je horizontalne izvedbe in je dvojček. 
Zvijačeno je iz treh delov in sicer iz srednjega ter dveh izstopnih delov, v katerih je dvakrat po pet dvodelnih vodilnikov z vgrajenimi lopaticami vodilnika.
Vse pomožne naprave so enake kot pri turbinah 1 in 2. Prav tako je enak način upravljanja in nadzora turbine.

SHEMATSKI PRIKAZ TURBIN

Poglejte še
Termoelektrarna Šoštanj blok 1 in 2
Termoelektrarna Šoštanj blok 4
Termoelektrarna Šoštanj blok 5
Termoelektrarna Šoštanj blok 6
Termoelektrarna Šoštanj

Povezave
Spletna stran Termoelektrarne Šoštanj

Viri

Termoelektrarna Šoštanj
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1960
Blokne obratuje več v Termoelektrarni Šoštanj . Osnovni Podatki bloka 3 Termoelektrarna Šoštanj Naslov : Cesta Lole Ribarja Šoštanj Blok je bil zgrajen letain ima nazivno močMW \ . Poenostavljena tehnološka shema Tabela tehničnih podatkov za bloka 3 Parni kotel SULZER Parno turbino blokasta napajala dva Sulzerjeva enocevna kotla s prisilnim pretokom . Blok je lahko obratoval tudi samo z enim kotlom , kar omogoča nižjo minimalno trajno obratovalno moč . Kotla sta bila na zunaj po zgledu popolnoma enaka kotloma na blokuin vendar sta imela večje ogrevalne površine . Krogotok vode ter pare skozi ogrevalne površine kotlov blokaje bil enak kot pri kotlih blokain Vsak od kotlov je lahko proizvedelt pare na uro , s pritiskombar in temperaturo °C. Cevna shema kotla Turbina bloka 3 Parna turbina blokaje podobna turbinama blokovin le da ima močMW. Primerno njeni moči so grajene tudi pomožne turbinske naprave . Visokotlačni rotor ima trinajst enakotlačnih stopenj lopatic in visokotlačno ohišje trinajst vodilnikov , v katere so vgrajene lopatice vodilnikov . Nizkotlačni rotor je dvojček z enakotlačnimi lopaticami in sicer dvakrat po pet stopenj s koluti , ki so navlečeni na gred rotorja . Nizkotlačno ohišje turbine je horizontalne izvedbe in je dvojček . Zvijačeno je iz treh delov in sicer iz srednjega ter dveh izstopnih delov , v katerih je dvakrat po pet dvodelnih vodilnikov z vgrajenimi lopaticami vodilnika . Vse pomožne naprave so enake kot pri turbinahin Prav tako je enak način upravljanja in nadzora turbine . SHEMATSKI PRIKAZ TURBIN Poglejte še Termoelektrarna Šoštanj blokin 2 Termoelektrarna Šoštanj blok 4 Termoelektrarna Šoštanj blok 5 Termoelektrarna Šoštanj blok 6 Termoelektrarna Šoštanj Povezave Spletna stran Termoelektrarne Šoštanj Viri Termoelektrarna Šoštanj Zgradbe in objekti , zgrajeni leta