Quy định về cột bơm xăng dầu của cửa hàng xăng dầu trên mặt nước
Cột bơm xăng dầu của cửa hàng xăng dầu trên mặt nước được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp thắc mắc nói trên.
Cột bơm xăng dầu của cửa hàng xăng dầu trên mặt nước quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 15/2020/TT-BCT, cụ thể như sau:
Vị trí lắp đặt cột bơm xăng dầu trong cửa hàng xăng dầu phải phù hợp các yêu cầu sau:
a) Cột bơm phải được đặt tại các vị trí thông thoáng, thuận tiện.
b) Đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ dễ dàng dọc theo cột bơm và không làm cản trở các phương tiện giao thông khác ra, vào cửa hàng.
Bảng 5: Khoảng cách an toàn đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước đến các hạng mục xây dựng
Hạng mục xây dựng
Khoảng cách an toàn tối thiểu (m)
Cửa hàng cấp 1
Cửa hàng cấp 2
Cửa hàng cấp 3
1. Bến đò, bến phà, cảng, cầu, khu nuôi trồng thủy sản, chợ
100
100
70
2. Nơi sản xuất có phát hỏa hoặc tia lửa
50
50
30
Công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác
Bậc chịu lửa
I, II
15
12
5
III
20
15
10
IV, V
25
20
12
Chú thích: Trường hợp công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác trong bảng có bậc chịu lửa tối thiểu cấp I, II, III và mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì không quy định khoảng cách
