Quy định việc tiếp đất và chống sét cho mạng cáp ngoại vi viễn thông chôn trực tiếp
Liên quan đến vấn đề cáp ngoại vi viễn thông chôn trực tiếp, tôi có một câu hỏi như sau: Đối với cáp ngoại vi viễn thông chôn trực tiếp thì việc tiếp đất và chống sét được quy định như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.
Theo Tiết 2.3.4 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định việc tiếp đất và chống sét cho mạng cáp chôn trực tiếp như sau:
- Tiếp đất và chống sét cho cáp chôn trực tiếp như quy định tại mục 2.2.5.
- Quy cách sử dụng dây chống sét ngầm như sau:
+ Không cần dùng dây chống sét, khi ρ nhỏ hơn 100 Ω.m;
+ Dùng một dây chống sét ngầm, khi ρ có giá trị từ 100 Ω.m đến 1 000 Ω.m;
+ Dùng hai dây chống sét ngầm, khi ρ có giá trị từ 1 000 Ω.m đến 3 000 Ω.m;
+ Đặt cáp trong ống thép, khi ρ lớn hơn 3 000 Ω.m.
- Hiệu quả bảo vệ của dây chống sét được xác định thông qua hệ số che chắn (η). Xác định hệ số che chắn của dây chống sét theo quy định tại Phụ lục B.
