Điện áp tiêu chuẩn được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009?
Cho tôi hỏi: Điện áp tiêu chuẩn được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009? Điện áp cao nhất quy định định nghĩa ra sao? câu hỏi của anh Long Hải (Bắc Ninh)
<subquestion>Điện áp cao nhất quy định cho thiết bị như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009?</subquestion>
Căn cứ theo Tiểu mục 2.9 Mục 2 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009 quy định về điện áp cao nhất quy định cho thiết bị sau đây:
- cách điện:
- các đặc tính khác có thể liên quan đến điện áp cao nhất này trong các khuyến cáo của thiết bị liên quan.
điện áp cao nhất dùng cho thiết bị là giá trị lớn nhất của “điện áp hệ thống cao nhất” mà thiết bị có thể được nối vào.
CHÚ THÍCH 1: Điện áp cao nhất dùng cho thiết bị được chỉ ra đối với điện áp danh nghĩa của hệ thống cao hơn 1000 V. Điều này có nghĩa là, với điện áp danh định nào đó của hệ thống, hoạt động bình thường của thiết bị không thể được đảm bảo đến điện áp cao nhất này đối với các thiết bị có liên quan đến các đặc tính nhạy điện áp, ví dụ như tổn thất trên tụ điện, dòng điện từ hóa máy biến áp, v.v.,
Trong các trường hợp như vậy, các khuyến cáo liên quan phải quy định giới hạn mà tới đó hoạt động bình thường của thiết bị có thể được đảm bảo.
CHÚ THÍCH 2: Điều này có nghĩa là các thiết bị dự kiến sử dụng trong các hệ thống có điện áp danh nghĩa không vượt quá 1 000 V phải được quy định cả về hoạt động bình thường lẫn cách điện liên quan tới điện áp danh nghĩa của hệ thống.
CHÚ THÍCH 3: Cần lưu ý đến thực tế là, trong một số tiêu chuẩn thiết bị (ví dụ, TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1) và IEC 60071) thuật ngữ dải điện áp mang ý nghĩa khác.

Điện áp tiêu chuẩn được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009? (Hình từ Internet)
<subquestion>Giá trị điện áp cao nhất của hệ thống xuất hiện khi nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009?</subquestion>
Theo tiết 2.2.1 Tiểu mục 2.2 Mục 2 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009 định nghĩa một số thuật ngữ như sau:
<ref>Định nghĩa
Đối với điện áp xoay chiều, các giá trị quy định dưới đây là giá trị hiệu dụng.
2.1. Điện áp danh nghĩa của hệ thống (Nominal system voltage)
Điện áp được sử dụng để gọi tên hệ thống.
2.2. Điện áp cao nhất và điện áp thấp nhất của hệ thống (Highest and lowest voltages of a system)
(không kể các điều kiện quá độ hoặc điều kiện không bình thường)
2.2.1. Điện áp cao nhất của hệ thống (highest voltage of a system)
Giá trị điện áp cao nhất xuất hiện trong các điều kiện làm việc bình thường tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ vị trí nào trên hệ thống.
Điều này không tính đến các quá độ điện áp, như quá độ điện áp đóng cắt, và các biến động điện áp nhất thời.
...
</ref>
Theo đó giá trị điện áp cao nhất của hệ thống xuất hiện trong các điều kiện làm việc bình thường tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ vị trí nào trên hệ thống.
Điều này không tính đến các quá độ điện áp, như quá độ điện áp đóng cắt, và các biến động điện áp nhất thời.
<subquestion>Điện áp tiêu chuẩn được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009?</subquestion>
Căn cứ theo Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009, điện áp tiêu chuẩn được quy định như sau:
Trong Bảng 1 dưới đây, hệ thống ba pha bốn dây có chứa cả mạch điện một pha (mạch mở rộng, mạch dịch vụ, v.v.) được nối tới hệ thống này.
Các giá trị thấp hơn là các điện áp so với trung tính và các giá trị cao hơn là giá trị điện áp giữa các pha. Khi chỉ có một giá trị được chỉ ra, đó là hệ thống ba dây và là điện áp giữa các pha.
Điện áp vượt quá 230/400 V thích hợp với các ứng dụng trong công nghiệp nặng và cơ sở thương mại lớn.
Liên quan đến dải điện áp nguồn, trong điều kiện vận hành bình thường, khuyến cáo rằng điện áp tại các đầu nối nguồn không nên vượt quá ± 10 % so với điện áp danh nghĩa của hệ thống.

Đối với dải điện áp sử dụng, ngoài những biến động điện áp ở các đầu nối nguồn, sụt áp cũng có thể xuất hiện trong hệ thống lắp đặt của hộ tiêu thụ. Đối với hệ thống lắp đặt điện hạ áp, sụt áp này được giới hạn ở 4 %, vì thế dải điện áp sử dụng là + 10 %, - 14 %1). Các ban kỹ thuật về sản phẩm cần xem xét đến dải điện áp sử dụng này.




CHÚ THÍCH: Trong bảng trên, thuật ngữ “vùng địa lý” có thể là một nước, một nhóm các nước đồng ý chấp nhận một mức điện áp như nhau, hoặc một phần của một nước rất rộng.


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009 TCVN 5699-1:2010 TCVN 7995:2009 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7995:2009