Cách thức thẩm duyệt thiết kế PCCC khi thời gian thiết kế và thẩm duyệt thiết kế có các QCVN và TCVN khác nhau?
Cho tôi hỏi Cách thức thẩm duyệt thiết kế PCCC khi thời gian thiết kế và thẩm duyệt thiết kế có các TCVN khác nhau áp dụng do văn bản mới ban hành khác so với văn bản cũ? (Câu hỏi của anh Quân - Hải Phòng)
<subquestion>Cách thức thẩm duyệt thiết kế PCCC khi thời gian thiết kế và thẩm duyệt thiết kế có các QCVN và TCVN khác nhau?</subquestion>
Căn cứ tại hướng dẫn Công văn 1091/C07-P3,P4,P7 năm 2023 hướng dẫn về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.
Theo đó, trong một số trường hợp, công trình đã được thẩm duyệt thiết kế PCCC theo QCVN và TCVN cũ, đến khi thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh thì QCVN và TCVN cũ được thay thế bởi các văn bản mới.
Chính vì vậy, cách thức thẩm duyệt thiết kế PCCC khi thời gian thiết kế và thẩm duyệt thiết kế có các TCVN khác nhau được thực hiện như sau:
(1) Đối với các công trình đã được góp ý thiết kế cơ sở, thẩm duyệt theo các QCVN và TCVN cũ:
- Vẫn tiếp tục áp dụng các QCVN và TCVN cũ khi thực hiện thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thẩm duyệt điều chỉnh.
- Không phải kiến nghị, yêu cầu phải thiết kế theo các các QCVN và TCVN mới.
(2) Đối với công trình đã thực hiện chỉnh sửa thiết kế PCCC theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH theo phiên bản quy chuẩn QCVN cũ :
- Vẫn tiếp tục áp dụng các QCVN cũ, tuy nhiên khuyến khích áp dụng phiên bản QCVN 06 hiện hành (cụ thể là QCVN 06:2022/BXD).
(3) Đối với công trình đã được thẩm duyệt theo QCVN 06, TCVN 3890, TCVN 7336, TCVN 5738 phiên bản trước:
Cho phép lựa chọn áp dụng phiên bản QCVN 06, TCVN 3890, TCVN 7336, TCVN 5738 phiên bản trước và không phải áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn mới để thẩm duyệt điều chỉnh hoặc thiết kế điều chỉnh cải tạo nhưng không làm thay đổi quy mô, công năng chính của nhà, trừ các trường hợp chuyển tiếp đã được quy định cụ thể trong từng quy chuẩn, tiêu chuẩn.
(4) Đối với công trình được chủ đầu tư, đơn vị thiết kế đề xuất áp dụng một số quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn mới ban hành có yêu cầu thấp hơn so với quy chuẩn, tiêu chuẩn cũ trước đây thì có thể nghiên cứu để thẩm duyệt theo nội dung của quy chuẩn, tiêu chuẩn mới.
<subquestion>Công trình nào thuộc diện thẩm duyệt thiết kế PCCC?</subquestion>
Theo điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, các công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế PCCC bao gồm:
Các công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy, cụ thể như:
- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và công nghệ được áp dụng để thiết kế công trình.
- Đường giao thông cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh.
- Hệ thống cấp nước chữa cháy; bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ và bố trí công năng của công trình liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy.
- Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan.
- Giải pháp chống tụ khói; thoát nạn; giải pháp cứu nạn và hỗ trợ cứu nạn.
- Phương án chống sét, chống tĩnh điện.
- Giải pháp cấp điện cho hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.
- Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy của công trình.

Cách thức thẩm duyệt thiết kế PCCC khi thời gian thiết kế và thẩm duyệt thiết kế có các QCVN và TCVN khác nhau? (Hình từ Internet)
<subquestion>Khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình có phải thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy hay không?</subquestion>
Căn cứ tại khoản 2 Điều 15 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 có quy định như sau:
<ref>Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
.....
2. Khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các nội dung sau đây:
a) Địa điểm xây dựng, khoảng cách an toàn;
b) Hệ thống thoát nạn;
c) Hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
d) Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa cháy;
đ) Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.
3. Các dự án, thiết kế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.
......
</ref>
Theo đó, trường hợp lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình thì phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. Việc thiết kế PCCC phải đảm bảo các nội dung như sau:
- Địa điểm xây dựng, khoảng cách an toàn.
- Hệ thống thoát nạn.
- Hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
- Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa cháy.
- Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

Công văn 1091/C07-P3,P4,P7 năm 2023 phòng cháy và chữa cháy QCVN 06:2022/BXD Nghị định 136/2020/NĐ-CP thẩm duyệt thiết kế PCCC Nghị định 136/2020/NĐ-CP Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001