Lắp đặt cáp quang trong tòa nhà theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 phải đảm bảo yêu cầu gì?
Xin hỏi: Lắp đặt cáp quang trong tòa nhà theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 phải đảm bảo yêu cầu gì?
<subquestion>Khoảng cách an toàn giữa cáp đồng trong nhà thuê bao với các công trình khác theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 là bao nhiêu mm?</subquestion>
Tại tiết 4.4.2 Tiểu mục 4.4 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 có quy định khoảng cách an toàn giữa cáp trong nhà thuê bao với các công trình khác tại khu vực nhà thuê bao phải đảm bảo yêu cầu có khoảng cách nhỏ nhất như sau:
Công trình kiến trúc khác
Khoảng cách nhỏ nhất, mm
Đường dây điện 1 pha 220V hoặc ba pha 380V kể cả các dây dẫn đất và dây trung tính

+ Trần
100
+ Trong ống
50
Đường dây anten truyền thanh và truyền hình
100
Kim thu sét và dây dẫn sét
1800
Tất cả các dây đất, trừ dây dẫn tiếp đất của kim thu sét
50
Các đường ống kim loại (ống nước, nước thải) và kết cấu kim loại của tòa nhà
50
Dây hoặc cáp của các hệ thống thông tin khác
50
Các đường ống dẫn khí đốt
150
CHÚ THÍCH:
- Khoảng cách trong bảng áp dụng với cả các chỗ giao chéo và đi song song
- Nếu không thể đạt được khoảng cách tối thiểu như trong bảng, cáp thuê bao phải được lắp đặt trong ống nhựa PVC.
<subquestion>Có mấy loại cáp đồng trong nhà thuê bao?</subquestion>
Tại tiết 4.4.3 Tiểu mục 4.4 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 có quy định lắp đặt cáp đồng trong tòa nhà như sau:
<ref>4. Yêu cầu kỹ thuật
4.4. Yêu cầu lắp đặt cáp đồng trong tòa nhà
4.4.3. Loại cáp và băng tần
Cáp trong nhà thuê bao được lựa chọn phù hợp với băng tần và băng thông của dịch vụ như sau:
- Loại cáp lớp A băng tần cực đại 100 kHz;
- Loại cáp lớp B băng tần cực đại 1 MHz;
- Loại cáp lớp C băng tần cực đại 16 MHz;
- Loại cáp lớp D băng tần cực đại 100 MHz;
- Loại cáp lớp E băng tần cực đại 250 MHz;
- Loại cáp lớp EA băng tần cực đại 500 MHz;
- Loại cáp lớp F băng tần cực đại 600 MHz;
- Loại cáp lớp FA băng tần cực đại 1000 MHz.
</ref>
Như vậy, có 08 loại cáp đồng trong nhà thuê bao được lựa chọn phù hợp với băng tần và băng thông của dịch vụ, bao gồm các loại: A, B, C, D, E, EA, F, FA.

Lắp đặt cáp quang trong tòa nhà theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 phải đảm bảo yêu cầu gì? (Hình từ Internet)
<subquestion>Lắp đặt cáp quang trong tòa nhà theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 phải đảm bảo yêu cầu gì?</subquestion>
Tại Tiểu mục 4.6 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 có quy định lắp đặt cáp quang trong tòa nhà phải đảm bảo yêu cầu sau:
- Cáp sợi quang được lắp trong ống nhựa ngầm trong tường hoặc gắn nổi trên bề mặt tường.
- Khi lắp đặt cáp sợi quang trong ống nhựa ngầm, nếu khoảng cách giữa 1 đầu ống lớn và có vị trí gấp khúc phải dùng phương pháp bắn cáp để luồn cáp.
- Trong quá trình thi công không được để cáp bị uốn cong quá mức cho phép (20 lần đường kính cáp).
- Phải đảm bảo rằng, yêu cầu lắp đặt cáp vào ống cống hoặc cầu cáp đã được tính toán kỹ, độ cong của cáp đảm bảo quy định tránh tình trạng thi công xong, kiểm tra cho thấy cáp bị hỏng.
- Phải đảm bảo mỹ quan cho tòa nhà.
- Nếu có các cáp khác đặt chồng lên cáp quang thì phải dùng thêm ống bảo vệ cho cáp quang;
- Hệ thống cáp được lắp đặt trong nhà thuê bao phải đảm bảo gọn gàng, hợp lý để thuận tiện cho việc khai thác, bảo dưỡng cũng như nâng cấp, mở rộng hệ thống cáp.
- Bán kính cong của cáp phải không được nhỏ hơn 20 lần đường kính ngoài của cáp;
- Khi lắp cáp dựng thẳng đứng, phải đảm bảo trọng lượng của cáp không được vượt quá tải căng lớn nhất của cáp khi lắp đặt;
- Cáp đi thẳng đứng được kẹp phụ trợ tại các điểm trung gian để giảm tải kéo căng của cáp. Lực căng của cáp phải đảm bảo nhỏ hơn trọng lượng 1 km cáp;
- Không được để cáp biến dạng, bẹp trong bất cứ đoạn nào. Kẹp giữ cáp phải phẳng, nhẵn để tránh ảnh hưởng đến cáp. Dây nhảy cần được luồn trong ống nhựa mềm tại những vị trí cần thiết;
- Nếu không dùng kẹp cáp thì có thể sử dụng bộ treo cáp tại cuối cáp và trung gian dọc theo phương đi lên để treo cáp. Bộ treo cáp phải không được làm biến dạng cáp. Tại chỗ treo cáp có thể thít chặt để tránh trường hợp bị trượt ra ngoài. Trường hợp có bộ treo cáp được gắn lên xà, tường thì phải đảm bảo chắc chắn rằng độ uốn cong của cáp không vượt quá quy định.
- Các thông số cơ học và truyền dẫn phải đảm bảo các quy định trong IEC 11801.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 TCVN 10251:2013