Quy định về phòng thử nghiệm đám cháy cho các đầu báo cháy theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-9:2015 như thế nào?
Anh chị ban biên tập giải đáp giúp tôi quy định về phòng thử nghiệm đám cháy cho các đầu báo cháy theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-9:2015 như thế nào? anh Hải (Long An)
<subquestion>Quy định về phòng thử nghiệm đám cháy cho các đầu báo cháy theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-9:2015 như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-9:2015 quy định về phòng thử nghiệm đám cháy cho các đầu báo cháy như sau:
Theo đó quy định về phòng thử nghiệm đám cháy cho các đầu báo cháy như sau:
- Kích thước
Các kích thước của phòng thử phải ở trong các giới hạn sau:
+ Chiều dài 10 m ± 1 m;
+ Chiều rộng 7 m ± 1 m;
+ Chiều cao 4 m ± 0,2 m đối với tất cả các phép thử, trừ TF7 có chiều cao tới trần được quy định 3 m ± 0,2 m. Yêu cầu này có thể đạt được bằng cách đặt tấm sấy nóng trên một bệ có chiều cao 1 m.
Trần và tường phòng thử phải phẳng và không có các vật cản giữa nguồn cháy và các đầu báo cháy cũng như dụng cụ đo.
Nguồn cháy phải được đặt càng gần giữa tâm của bốn bức tường càng tốt để hạn chế tới mức tối đa sự phản xạ của khói và/hoặc nhiệt.
Có thể dùng vách ngăn lửa để giảm kích thước phòng.
- Điều kiện môi trường thử nghiệm
Phải thiết lập các điều kiện môi trường thử nghiệm trước khi tiến hành mỗi đám cháy thử:
+ Nhiệt độ (15 đến 35) °C. Nên có độ chênh lệch lớn nhất là 2 °C giữa các nhiệt độ của trần và sàn cho các phép thử cháy âm ỉ TF2, TF3, TF3a. TF3b và TF7;
+ Độ ẩm tương đối: (25 đến 75) %;
+ Áp suất không khí: (86 đến 106) kPa;
+ Chuyển động của không khí: bỏ qua;
+ Số đọc của buồng đo ion hóa (MIC): nhỏ hơn y = 0,05;
+ Số đọc của chùm ánh sáng quang học: m = 0,05 dB/m;
+ Nồng độ của CO: nhỏ hơn S = 5μl/l.
Lưu ý: Để nâng cao sự tương đồng của các đám cháy thử, có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng (31 đến 25) °C và độ ẩm tương đối trong khoảng (45 đến 55) %.
- Thiết bị
Các thiết bị đo hoặc các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo được sử dụng trong các đám cháy thử được mô tả trong các phụ lục sau:
+ Thiết bị đo quang học
+ Buồng đo ion hóa (MIC)
+ Máy phát tia lửa
<subquestion>Đặc tính của các đám cháy thử cho các đầu báo cháy theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-9:2015 được quy định như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-9:2015 quy định về
Theo đó đặc tính của các đám cháy thử cho các đầu báo cháy được quy định như sau:


<subquestion>Nguyên tắc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam quy định như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Điều 23 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 quy định về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn như sau:
<ref>Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn
1. Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.
Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.
2. Tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng trong phạm vi quản lý của tổ chức công bố tiêu chuẩn.
</ref>
Như vậy, nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia quy định như sau:
- Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.
Lưu ý: Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.
- Tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng trong phạm vi quản lý của tổ chức công bố tiêu chuẩn.

Quy định về phòng thử nghiệm đám cháy cho các đầu báo cháy theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-9:2015 như thế nào? (Hình từ Internet)
<subquestion>Thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia gồm các nội dung nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Điều 18 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 quy định về nội dung thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia như sau:
Dưới đây là các nội dung trong việc thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia:
- Sự phù hợp của tiêu chuẩn với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Sự phù hợp của tiêu chuẩn với quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật, cam kết quốc tế có liên quan, yêu cầu hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế.
- Tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, việc tuân thủ nguyên tắc đồng thuận và hài hoà lợi ích của các bên có liên quan.
- Việc tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ, trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-9:2015 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-9:2015 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006