Yêu cầu của khoảng cách an toàn từ cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng xăng dầu trên mặt đất
Khoảng cách an toàn từ cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng xăng dầu trên mặt đất phải đảm bảo yêu cầu nào? Mong sớm nhận hồi đáp.
Khoảng cách an toàn từ cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng xăng dầu trên mặt đất phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 15/2020/TT-BCT, cụ thể như sau:
Khoảng cách an toàn từ cột bơm đến các công trình bên ngoài cửa hàng được quy định trong Bảng 4.
Bảng 4: Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng
Hạng mục xây dựng
Khoảng cách an toàn (m) {không nhỏ hơn (2), (3)}
Cửa hàng cấp 1
Cửa hàng cấp 2
Cửa hàng cấp 3
Nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa
18
18
18
Nơi tập trung đông người (4)
50
50
50
Công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (5)
Bậc chịu lửa (1)
I, II
5
5
5
III
15
12
10
IV, V
20
14
14
Đường cáp- điện
Đường cáp viễn thông
- Theo quy định hiện hành về hành lang an toàn lưới điện.
- Theo quy định hiện hành của ngành viễn thông.
Chú thích:
(1) Bậc chịu lửa của công trình theo QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình .
(2) Khoảng cách đối với bể tính từ mép hố thao tác (cổ bể).
(3) Khoảng cách đối với cột bơm tính từ tâm cột bơm.
(4) Nơi tập trung đông người bao gồm: trường học, bệnh viện, sân vận động, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, triển lãm quốc gia, nhà ga, bến xe, bến tàu.
(5) Khoảng cách đối với công trình dân dụng tính đến ranh giới công trình.
- Khoảng cách an toàn trong Bảng 4 được phép giảm 30% khi cửa hàng có lắp hệ thống thu hồi hơi xăng dầu.
- Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến nơi tập trung đông người được giảm xuống còn 25 mét (17 mét trường hợp có hệ thống thu hồi hơi xăng dầu) nếu cửa hàng xăng dầu được trang bị hệ thống chữa cháy cố định hoặc bán cố định
