Người lao động phải đảm bảo quy định kỹ thuật về an toàn khi làm việc với phần có điện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT?
Cho tôi hỏi người lao động phải đảm bảo quy định kỹ thuật về an toàn như thế nào khi làm việc có điện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT? Câu hỏi từ chị Nga (Huế)
<subquestion>Người lao động làm việc với phần có điện phải đảm bảo các điều kiện nào?</subquestion>
Căn cứ Tiết 22 Tiểu mục 2.3 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT về An toàn điện quy định làm việc với phần có điện:
<ref>Làm việc với phần có điện
22. Điều kiện khi làm việc có điện
22.1. Những công việc làm việc có điện phải được người có thẩm quyền phê duyệt.
22.2. Những người làm việc với công việc có điện phải được đào tạo, huấn luyện phù hợp với thiết bị, quy trình, công nghệ được trang bị.
22.3. Phương án thi công và biện pháp an toàn phải được phê duyệt trước khi thực hiện.
22.4. Có các quy trình thực hiện công việc theo công nghệ áp dụng.
</ref>
Như vậy, người lao động làm việc với phần có điện phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Những công việc làm việc có điện phải được người có thẩm quyền phê duyệt.
- Những người làm việc với công việc có điện phải được đào tạo, huấn luyện phù hợp với thiết bị, quy trình, công nghệ được trang bị.
- Phương án thi công và biện pháp an toàn phải được phê duyệt trước khi thực hiện.
- Có các quy trình thực hiện công việc theo công nghệ áp dụng.

Người lao động phải đảm bảo quy định kỹ thuật về an toàn khi làm việc với phần có điện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT? (Hình từ Internet)
<subquestion>Người lao động phải đảm bảo quy định kỹ thuật về an toàn khi làm việc với phần có điện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT?</subquestion>
Căn cứ Tiết 23 Tiểu mục 2.3 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT quy định kỹ thuật về an toàn khi người lao động làm việc với phần có điện như sau:
- Khi làm việc với phần có điện, phải sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện bảo vệ thích hợp.
- Kiểm tra các kết cấu kim loại tại nơi làm việc có khả năng tiếp xúc phải đảm bảo không có điện.
- Khi làm việc trên hoặc gần phần có điện, nhân viên đơn vị công tác không được mang theo đồ trang sức hoặc vật dụng cá nhân bằng kim loại.
- Khi làm việc có điện, tại vị trí làm việc nhân viên đơn vị công tác phải xác định phần có điện gần nhất.
<subquestion>Các biện pháp nào đảm bảo an toàn khi người lao động làm việc với phần có điện?</subquestion>
Sau đây là các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn khi người lao động làm việc với phần có điện:
(1) Các biện pháp làm việc với điện hạ áp quy định tại Tiết 24 Tiểu mục 2.3 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT như sau:
Yêu cầu nhân viên đơn vị công tác:
- Sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện bảo vệ thích hợp khi thực hiện công việc.
- Che phủ các phần có điện để loại bỏ nguy cơ dẫn đến nguy hiểm (nếu cần thiết).
(2) Các biện pháp làm việc với điện cao áp quy định tại Tiết 25 Tiểu mục 2.3 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT như sau:
Khi làm việc với điện cao áp như kiểm tra, sửa chữa và vệ sinh phần có điện hoặc sứ cách điện (vật liệu cách điện khác), nhân viên đơn vị công tác sử dụng các trang bị, dụng cụ cho làm việc có điện, trong trường hợp này khoảng cách cho phép nhỏ nhất đối với các phần có điện xung quanh khác (nếu chưa được bọc cách điện) phải bảo đảm tương ứng theo cấp điện áp công tác của mạch điện quy định ở bảng sau:
Cấp điện áp đường dây (kV)
Khoảng cách cho phép nhỏ nhất (m)
Từ 01 đến 35
0,6
Trên 35 đến 110
1,0
220
2,0
500
4,0
Khi chuyển các dụng cụ hoặc chi tiết bằng kim loại lên cột phải bảo đảm cho chúng không đến gần dây dẫn với khoảng quy định trên.
(3) Sử dụng tấm che quy định tại Tiết 26 Tiểu mục 2.3 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT như sau:
Trên đường dây điện áp đến 35 kV, khi khoảng cách giữa dây dẫn và cột điện nhỏ hơn theo quy định tại bảng sau, cho phép tiến hành các công việc ở trên thân cột nhưng phải dùng các tấm che bằng vật liệu cách điện.
Cấp điện áp đường dây (kV)
Khoảng cách cho phép nhỏ nhất (m)
Từ 01 đến 35
0,6
Trên 35 đến 110
1,0
220
2,0
500
4,0
(4) Gia cố trước khi làm việc có điện quy định tại Tiết 27 Tiểu mục 2.3 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT như sau:
- Việc sửa chữa đường dây không cắt điện chỉ được phép tiến hành khi hoàn toàn tin tưởng là dây dẫn và cột điện bền chắc.
- Trường hợp phát hiện cột không đảm bảo an toàn phải gia cố trước khi làm việc.
(5) Làm việc đẳng thế quy định tại Tiết 28 Tiểu mục 2.3 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT như sau:
- Khi đứng trên các trang bị cách điện đã đẳng thế với dây dẫn, cấm chạm vào đầu sứ hoặc các chi tiết khác có điện áp khác với điện áp của dây dẫn.
- Khi đang ở trên trang bị cách điện đã đẳng thế với dây dẫn, cấm trao cho nhau bất cứ vật gì có thể làm mất đẳng thế.
- Cấm di chuyển trên các trang bị cách điện sau khi người đó đã đẳng thế với dây dẫn.
- Chỉ được phép vào và ra khỏi phần làm việc của trang bị cách điện sau khi nhân viên đơn vị công tác đã cách xa dây dẫn ở khoảng cách nhỏ nhất ghi trong bảng và sau khi đã làm mất đẳng thế người đó với dây dẫn.
Cấp điện áp (kV)
Khoảng cách nhỏ nhất (m)
Đến 110
0,5
220
1,0
500
2,5

QCVN 01: 2020/BCT người lao động QCVN 01: 2020/BCT người lao động người lao độn QCVN 01: 2020/BCT QCVN 01: 2020/BCT QCVN 01: 2020/BCT QCVN 01: 2020/BCT QCVN 01: 2020/BCT