Nguồn điện và tiếp đất bảo vệ của hệ thống báo cháy tự động
Xin chào, Cho tôi hỏi nguồn điện và tiếp đất bảo vệ của hệ thống báo cháy tự động được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.
Theo quy định tại Mục 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738:2001 thì nguồn điện và tiếp đất bảo vệ như sau:
8.1 Trung tâm của hệ thống báo cháy phải có hai nguồn điện độc lập: Một nguồn 220 V xoay chiều và một nguồn là ác quy dự phòng.
Giá trị dao động của hiệu điện thế của nguồn xoay chiều cung cấp cho trung tâm báo cháy không được vượt quá ± 10%. Trường hợp giá trị dao động này lớn hơn 10% phải sử dụng ốn áp trước khi cấp cho trung tâm.
Dung lượng của ác quy dự phòng phải đảm bảo ít nhất 12 h cho thiết bị hoạt động ở chế độ thường trực và 1 h khi có cháy.
8.2 Các trung tâm báo cháy phải được tiếp đất bảo vệ. Việc tiếp đất bảo vệ phải thỏa mãn yêu cầu của quy phạm nối đất thiết bị điện hiện hành.
Trên đây là quy định về nguồn điện và tiếp đất bảo vệ của hệ thống báo cháy tự động.
