Trạm bơm nước chữa cháy bao lâu thì kiểm tra, bảo dưỡng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA?
Cho tôi hỏi trạm bơm nước chữa cháy bao lâu thì kiểm tra, bảo dưỡng và Chủ đầu tư trạm bơm nước chữa cháy có trách nhiệm như thế nào? Câu hỏi từ anh Minh (Phú Yên)
<subquestion>Trạm bơm nước chữa cháy là gì?</subquestion>
Căn cứ Tiểu mục 1.4 Mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA quy định như sau:
<ref>QUY ĐỊNH CHUNG
...
1.4. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.4.1. Trạm bơm nước chữa cháy: Là tổ hợp thiết bị gồm máy bơm nước chữa cháy, bơm bù áp và phụ kiện được đấu nối thành một hệ thống để cung cấp nước chữa cháy cho các hệ thống chữa cháy. Phạm vi của trạm bơm nước chữa cháy được tính từ ống hút đến van chặn kết nối với đường ống chính của hệ thống chữa cháy.
...
</ref>
Như vậy, trạm bơm nước chữa cháy là thiết bị cung cấp nước chữa cháy cho các hệ thống chữa cháy.
Trạm bơm nước chữa cháy gồm máy bơm nước chữa cháy, bơm bù áp và phụ kiện được đấu nối thành một hệ thống.
Phạm vi của trạm bơm nước chữa cháy được tính từ ống hút đến van chặn kết nối với đường ống chính của hệ thống chữa cháy.

Trạm bơm nước chữa cháy bao lâu thì kiểm tra, bảo dưỡng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA? (Hình từ Internet)
<subquestion>Trạm bơm nước chữa cháy bao lâu thì kiểm tra, bảo dưỡng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA?</subquestion>
Căn cứ Mục 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA quy định trạm bơm nước chữa cháy được kiểm tra hàng tuần và hàng năm. Cụ thể như sau:
[1] Kiểm tra, bảo dưỡng trạm bơm nước chữa cháy hàng tuần
(1) Tiến hành công tác kiểm tra trực quan như sau:
- Tình trạng nhà bơm:
+ Nhiệt độ không thấp hơn 4,4°C với phòng có bơm diesel không có bộ làm nóng động cơ.
+ Ống thông gió tự do, không bị cản trở.
- Tình trạng hệ thống bơm
+ Van dự phòng, đầu ra và đầu hút bơm được mở hoàn toàn.
+ Đường ống không bị rò rỉ.
+ Thông số đo áp lực đường hút bình thường.
+ Thông số đo áp lực đường hệ thống bình thường.
+ Nguồn dự trữ đầy bể.
+ Màn lọc đầu hút nước không bị che và được đặt đúng chỗ.
- Tình trạng hệ thống điện
+ Đèn báo bộ điều khiển (báo có nguồn) đang sáng.
+ Đèn báo công tắc chuyển giao bình thường đang sáng.
+ Công tắc cô lập đang đóng nguồn dự phòng (khẩn cấp).
+ Đèn báo đảo pha đang tắt hoặc đèn báo đổi pha bình thường đang bật.
+ Mức dầu trong cửa quan sát dầu của động cơ trục đứng đang bình thường.
- Tình trạng hệ thống động cơ diesel
+ Bình nhiên liệu đầy hai phần ba.
+ Công tắc chọn bộ điều khiển đang ở trạng thái tự động.
+ Thông số điện áp trên ắc quy bình thường.
+ Thông số dòng nạp ắc quy bình thường.
+ Đèn báo ắc quy đang bật hoặc đèn báo sự cố ắc quy đang tắt.
+ Tất cả các đèn báo động đều tắt.
+ Bộ đo thời gian chạy động cơ đang đọc.
+ Mức dầu trên bộ truyền động bánh răng vuông góc đang bình thường.
+ Mức dầu trên vỏ động cơ bình thường.
+ Mức nước làm mát bình thường.
+ Mức điện giải trong ắc quy bình thường.
+ Vỏ ắc quy không bị ăn mòn.
(2) Tiến hành công tác kiểm nghiệm như sau
- Kiểm nghiệm hoạt động không tải của máy bơm nước chữa cháy bằng cách khởi động bơm theo dạng tự động hoặc bằng tay
+ Bơm điện tối thiểu 10 phút/lần/tuần.
+ Bơm diesel tối thiểu 30 phút/lần/tuần.
+ Tiến hành giám sát trực quan hoặc điều chỉnh như nêu trong danh sách dưới đây khi bơm đang chạy cho phù hợp
- Quy trình với hệ thống bơm:
+ Ghi nhận thông số áp lực đầu ra và đầu hút của hệ thống
+ Kiểm tra độ kín các vị trí khớp nối
+ Điều chỉnh chốt đệm nếu cẩn
+ Kiểm tra độ rung hay tiếng ồn bất thường
+ Kiểm tra nhiệt độ làm việc của hộp bao, ổ trục hoặc vỏ bơm
+ Ghi nhận áp lực khởi động bơm
- Quy trình với hệ thống điện:
+ Giám sát thời gian động cơ cần để gia tốc đến hết tốc lực
+ Ghi nhận thời gian bộ điều khiển dừng ở bước đầu (với trường hợp khởi động khi giảm áp hoặc giảm dòng)
+ Ghi nhận thời gian bơm chạy sau khởi động (với bộ điều khiển ngừng tự động)
- Quy trình với hệ thống động cơ diesel:
+ Giám sát thời gian động cơ khởi động
+ Giám sát thời gian động cơ đạt tốc độ vận hành
+ Định kỳ giám sát số đo áp lực dầu của động cơ, chỉ số tốc độ, nước, và các thông số về nhiệt độ dầu khi động cơ đang vận hành
+ Ghi nhận các điểm bất thường
+ Kiểm tra lưu lượng nước lạnh trong bộ trao đổi nhiệt
[2] Kiểm tra, bảo dưỡng trạm bơm nước chữa cháy hàng năm
(1) Kiểm tra cụm bơm nước chữa cháy dựa trên lưu lượng nước tối thiểu, lưu lượng nước định mức và tối đa của bơm bằng cách kiểm soát lượng nước đưa ra qua thiết bị kiểm nghiệm tiêu chuẩn.
(2) Tiến hành công tác giám sát trực quan, đo lường, và điều chỉnh nêu trong danh sách dưới đây cho phù hợp khi bơm đang vận hành và lưu chuyển nước với tình trạng đầu ra như sau:
- Kiểm tra tình trạng không có nước (ngưỡng tối đa): hoạt động xả nước của van xả dòng, hoạt động của van xả áp lực (nếu có lắp đặt) xem có đúng hay không, tiếp tục kiểm nghiệm trong 0,5 giờ.
- Kiểm tra với từng tình trạng lưu lượng nước: ghi nhận điện áp và cường độ dòng điện của động cơ điện, ghi nhận tốc độ bơm, ghi nhận thông số đồng thời (tương đối) của áp lực đầu ra và đầu hút, lưu lượng xả của bơm.
- Đối với các hệ thống lắp đặt có van xả áp lực, phải giám sát kỹ hoạt động của van xả trong mọi tình trạng lưu lượng.
- Đối với các hệ thống lắp đặt có công tắc chuyển giao tự động, thì phải tiến hành công tác kiểm nghiệm sau đây để đảm bảo thiết bị bảo vệ chống quá dòng (như là cầu chì hay cầu dao) không hở:
+ Giả lập một tình huống có sự cố điện khi bơm đang vận hành ở mức tải tối đa;
+ Đảm bảo công tắc chuyển giao chuyển nguồn sang nguồn điện thay thế;
+ Đảm bảo bơm tiếp tục vận hành tại mức tải tối đa;
+ Kết thúc tình huống giả lập sự cố và kiểm tra để đảm bảo bơm kết nối lại với nguồn điện thông thường sau một khoảng trễ.
- Giả lập tình trạng báo động bằng cách kích hoạt mạch báo động tại các vị trí cảm ứng báo động và phải giám sát hoạt động của tất cả các thiết bị báo động cục bộ hoặc từ xa.
<subquestion>Chủ đầu tư trạm bơm nước chữa cháy có trách nhiệm như thế nào theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA?</subquestion>
Căn cứ Tiểu mục 5.1 Mục 5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA quy định chủ đầu tư trạm bơm nước chữa cháy có trách nhiệm:
- Lập thiết kế, tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt;
- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định cho trạm bơm nước chữa cháy theo quy định.
- Đồng thời phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ, phiếu kết quả kiểm tra bảo dưỡng, vận hành định kỳ để xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA