Thử nghiệm cháy lan đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng trong cáp điện và cáp quang theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-3-23:2010?
Theo quy định thì thử nghiệm cháy lan đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng trong cáp điện và cáp quang theo Tiêu chuẩn quốc gia được quy định như thế nào?
Mong được giải đáp!
<subquestion>Thử nghiệm cháy lan đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng trong cáp điện và cáp quang theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-3-23:2010?</subquestion>
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-3-23:2010 quy định về Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-23: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - Cấp B
Các tài liệu được sử dụng trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-3-23:2010 gồm:
[1] TCVN 6613-3-10 (IEC 60332-3-10), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-10: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Trang thiết bị thử nghiệm
[2] TCVN 6614-1-3 (IEC 60811-1-3), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang– Phần 1-3: Phương pháp áp dụng chung – Phương pháp xác định khối lượng riêng – Thử nghiệm hấp thụ nước – Thử nghiệm độ co ngót
[3] IEC 60695-4, Fire hazard testing – Part 4: Terminology concerning fire tests (Thử nghiệm nguy hiểm cháy – Phần 4: Thuật ngữ liên quan đến thử nghiệm cháy)
[4] IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications (Chuẩn bị các tài liệu về an toàn và sử dụng các tài liệu về an toàn cơ bản và các tài liệu về an toàn theo nhóm).

Thử nghiệm cháy lan đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng trong cáp điện và cáp quang theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-3-23:2010? (Hình từ Internet)
<subquestion>Quy định về việc lắp đặt mẫu thử nghiệm trong quy trình thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng?</subquestion>
Theo Tiểu mục 5.3 Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-3-23:2010 quy định về lắp đặt mẫu thử nghiệm như sau:
[1] Cáp có ít nhất một ruột dẫn lớn hơn 35mm2
- Đối với cáp có ít nhất một ruột dẫn có mặt cắt lớn hơn 35mm2, từng đoạn thử nghiệm phải được buộc riêng rẽ vào từng thanh ngang của thang bằng dây kim loại (thép hoặc đồng). Cáp có đường kính đến và bằng 50mm, sử dụng dây có đường kính từ 0,5mm đến 1,0mm. Cáp có đường kính lớn hơn 50mm, sử dụng dây có đường kính từ 1,0mm đến 1,5mm.
- Các đoạn thử nghiệm phải được buộc vào mặt trước của thang thành một lớp có độ rộng lớn nhất đến 300mm với khoảng cách giữa các đoạn thử nghiệm bằng 0,5 lần đường kính cáp nhưng không vượt quá 20mm. Phải có khoảng cách tối thiểu là 50mm giữa mép của mẫu thử nghiệm và mặt trong của các trụ đứng của thang.
- Khi lắp đặt các đoạn thử nghiệm, đoạn thử nghiệm thứ nhất phải được định vị ở gần như giữa thang, các đoạn thử nghiệm tiếp theo nằm về hai phía sao cho dãy các đoạn thử nghiệm nằm gần như giữa thang.
[2] Cáp có ruột dẫn nhỏ hơn và bằng 35mm2 và cáp quang
- Đối với cáp mà tất cả ruột dẫn đều có mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 35mm2 và cáp quang, từng đoạn thử nghiệm phải được buộc, một cách riêng rẽ hoặc là một phần của dãy, vào từng thanh ngang của thang bằng dây kim loại (thép hoặc đồng) có đường kính từ 0,5mm đến 1,0mm.
- Các đoạn thử nghiệm phải được buộc vào mặt trước của thang tiêu chuẩn để tạo thành một hoặc nhiều lớp có tổng độ rộng lớn nhất lên đến 300mm. Phải có khoảng cách tối thiểu là 500mm giữa mép của mẫu thử nghiệm và mặt trong của trụ đứng của thang.
- Khi lắp đặt các đoạn thử nghiệm, đoạn thử nghiệm hoặc dãy các cụm thử nghiệm thứ nhất phải ở vị trí gần như giữa thang, các đoạn thử nghiệm hoặc dãy các đoạn thử nghiệm tiếp theo được thêm vào về hai phía sao cho mẫu thử nghiệm nằm gần như giữa thang.
- Nếu cần có lớp thứ hai (hoặc nhiều hơn) các đoạn thử nghiệm sau khi toàn bộ chiều rộng của thang đã được sử dụng cho lớp đầu tiên (hoặc lớp tiếp theo), thì khi đó đoạn thử nghiệm thứ nhất hoặc dãy các đoạn thử nghiệm thứ nhất nằm trong lớp thứ hai (hoặc lớp tiếp theo) phải được định vị gần như giữa thang, các đoạn thử nghiệm hoặc dãy tiếp theo được thêm vào về hai phía sao cho lớp thứ hai (hoặc lớp tiếp theo) nằm gần như giữa thang.
- Nếu cần thử nghiệm số lượng lớn các đoạn thử nghiệm để tạo thành mẫu thử nghiệm vì các đoạn thử nghiệm có thể được buộc vào từng thanh ngang của thang thành các dãy cáp phẳng có chiều rộng lớn nhất là năm đoạn thử nghiệm, sử dụng dây kim loại quy định để buộc. Để nhất quán, khuyến cáo rằng các dãy cáp liền kề nhau được buộc với nhau ở tất cả các thanh gnang để đảm bảo chúng đặt sát nhau
<subquestion>Đánh giá kết quả thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng như thế nào?</subquestion>
Theo Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-3-23:2010 quy định về đánh giá kết quả thử nghiệm như thư sau:
Sau khi đoạn cáp cháy hoặc than đỏ đã được dập tắt hoàn toàn, mẫu thử nghiệm phải được lau sạch.
Muội than được bỏ qua nếu, khi lau sạch, bề mặt ban đầu không bị hư hại. Mềm hoặc biến dạng bất kỳ của vật liệu phi kim loại cũng được bỏ qua.
Phần cháy lan đo được là mức độ hư hại. Phần này được đo bằng mắt đến hai chữ số thập phân từ mép phía dưới của mỏ đốt đến điểm bắt đầu cháy thành than. Điểm bắt đầu cháy thành than được xác định như sau:
Dùng vật sắc, ví dụ lưỡi dao ấn vào bề mặt của cáp. Khi bề mặt này thay đổi từ đàn hồi sang giòn (dễ vỡ) thì chỗ đó là chỗ bắt đầu cháy thành than.

TCVN 6613-3-23:2010 TCVN 6613-3-23:2010 TCVN 6613-3-10 TCVN 6614-1-3 TCVN 6613-3-23:2010 TCVN 6613-3-23:2010