Dây thép mạ kẽm dùng để bọc dây điện và dây cáp điện có yêu cầu kỹ thuật như thế nào theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3102:1979?
Cho tôi hỏi dây thép mạ kẽm dùng để bọc dây điện và dây cáp điện có yêu cầu kỹ thuật như thế nào theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3102:1979? Mong được giải đáp!
<subquestion>Dây thép mạ kẽm dùng để bọc dây điện và dây cáp điện có yêu cầu kỹ thuật như thế nào theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3102:1979?</subquestion>
Căn cứ Mục 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3102:1979 quy định yêu cầu kỹ thuật của dây thép mạ kẽm dùng để bọc dây điện và dây cáp điện như sau:
- Dây thép được sản xuất từ thép cacbon thấp, mác thép do cơ sở sản xuất quy định.
- Cơ tính của dây phải phù hợp với quy định sau:

- Bề mặt dây mạ kẽm không được có: kẻ nứt, màng và chỗ thiếu kém.
- Tầng kẽm phủ trên bề mặt dày phải bền.
- Khi cuốn dây 0,2; 0,4; 0,5 mm lên trục có đường kính gấp bốn lần đường kính dây và dày từ 0,6 đến 6mm lên trục có đường kính gấp sáu lần đường kính dây, dây không được rạn nứt và tróc lớp kẽm.
- Khối lượng tầng kẽm, số lần nhưng thời gian nhúng trong dung dịch CuSO4 phải phù hợp với quy định sau:

- Dây cung cấp theo cuộn, khi tháo cuộn không được rối, không được cuốn hình số tám.
- Khối lượng cuộn, số sợi, khối lượng của một sợi phải phù hợp với quy định sau:

<subquestion>Nhãn của mỗi cuộn dây thép mạ kẽm dùng để bọc dây điện và dây cáp điện phải có các thông tin nào?</subquestion>
Căn cứ Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3102:1979 quy định bao nhãn, ghi nhãn và bảo quản:
<ref>BAO GÓI, GHI NHÃN VÀ BẢO QUẢN
5.1. Dùng dây mềm buộc chặt ít nhất mỗi cuộn ba chỗ, khoảng cách các chỗ buộc phải đều nhau. Đầu sợi sợi dây cần cài vào trong cuộn. Dây có đường kính bằng 1 mm và nhỏ hơn có thể dùng chính đoạn cuối dây đó cuốn lên cuộn.
5.2. Khối lượng bao gói không vượt quá 80 kg.
5.3. Trước khi bao gói cuộn dây cần được bôi đều một lớp bôi trơn ức chế để ngăn ngừa đốm trắng, không cho phép có đốm trắng trên bề mặt dây đường kính 0,3 mm.
Theo yêu cầu của người đặt hàng, được phép giao dây không bôi chất ức chế ngăn ngừa đốm trắng.
5.4. Bọc các cuộn dây bằng hai lớp giấy chống ẩm và một lớp vải ở ngoài. Dây có đường kính bằng 1 mm và nhỏ hơn cho vào hòm gỗ kín. Cho phép thay vải bằng bao gai, bao cói hay bao polyeste.
Theo sự thỏa thuận của hai bên, có thể dùng các phương pháp khác để bao gói.
5.5. Mỗi cuộn dây phải có nhãn kèm theo trên đó ghi rõ:
a) Tên hoặc ký hiệu của cơ sở sản xuất;
b) Đường kính danh nghĩa và nhóm của dây;
c) Chứng nhận của bộ phận kiểm tra kỹ thuật.
...
</ref>
Như vậy, nhãn của mỗi cuộn dây thép mạ kẽm dùng để bọc dây điện và dây cáp điện phải có các thông tin sau:
- Tên hoặc ký hiệu của cơ sở sản xuất;
- Đường kính danh nghĩa và nhóm của dây;
- Chứng nhận của bộ phận kiểm tra kỹ thuật.

Dây thép mạ kẽm dùng để bọc dây điện và dây cáp điện có yêu cầu kỹ thuật như thế nào theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3102:1979? (Hình từ Internet)
<subquestion>Quy tắc nghiệm thu dây thép mạ kẽm dùng để bọc dây điện và dây cáp điện được quy định như thế nào?</subquestion>
Căn cứ Mục 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3102:1979 quy định quy tắc nghiệm thu:
<ref>QUY TẮC NGHIỆM THU
3.1. Trong lô dày phải có cùng đường kính cùng mác thép. Số cuộn trong lò do hai bên thỏa thuận quy định khi không chỉ dẫn trong đơn đặt hàng, số cuộn trong lô do cơ sở sản xuất quy định.
3.2. Kiểm tra sơ bộ cuộn dây bằng mắt thường.
3.3. Dùng dụng cụ đo có độ chính xác đến 0,01 mm do theo hai hướng vuông góc với nhau ở vị trí bất kỳ trên sợi dây để kiểm tra trên đường kính của dây.
3.4. Dây thép mạ kẽm dùng để buộc dây điện và dây cáp điện do bộ phận kiểm tra kỹ thuật của cơ sở sản xuất nghiệm thu. Cơ sở sản xuất phải bảo đảm dây thép mạ kẽm đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn này.
</ref>
Theo đó, quy tắc nghiệm thu dây thép mạ kẽm dùng để bọc dây điện và dây cáp điện như sau:
- Trong lô dày phải có cùng đường kính cùng mác thép.
- Số cuộn trong lò do hai bên thỏa thuận quy định khi không chỉ dẫn trong đơn đặt hàng, số cuộn trong lô do cơ sở sản xuất quy định.
- Kiểm tra sơ bộ cuộn dây bằng mắt thường.
- Dùng dụng cụ đo có độ chính xác đến 0,01 mm do theo hai hướng vuông góc với nhau ở vị trí bất kỳ trên sợi dây để kiểm tra trên đường kính của dây.
- Dây thép mạ kẽm dùng để buộc dây điện và dây cáp điện do bộ phận kiểm tra kỹ thuật của cơ sở sản xuất nghiệm thu.
- Cơ sở sản xuất phải bảo đảm dây thép mạ kẽm đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3102:1979 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3102:1979 TCVN 3102:1979