Kiểm tra nghiệm thu, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động
Xin chào, Cho tôi hỏi kiểm tra nghiệm thu, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.
Theo quy định tại Mục 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738:2001 thì kiểm tra nghiệm thu, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động như sau:
9.1 Các thiết bị của hệ thống báo cháy phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại trước khi lắp đặt.
Hệ thống báo cháy tự động sau khi lắp đặt xong phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động.
9.2 Hệ thống báo cháy tự động sau khi đưa vào hoạt động phải được kiểm tra mỗi năm ít nhất 1 lần. Khi kiểm tra phải thử toàn bộ các chức năng của hệ thống và phải thử sự hoạt động của tất cả các thiết bị báo cháy. Khi phát hiện hư hỏng phải khắc phục ngay.
Tuỳ theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt hệ thống báo cháy nhưng ít nhất 2 năm một lần phải tổ chức bảo dưỡng toàn bộ hệ thống. Khi bảo dưỡng phải kiểm tra độ nhạy cảm của tất cả các đầu báo cháy, những đầu báo cháy không đạt yêu cầu về độ nhạy phải được thay thế.
Trên đây là quy định về kiểm tra nghiệm thu, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động.
