Khi nào phải thiết kế đường ống cấp nước chữa cháy bên trong nhà theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988?
Xin hỏi: Khi nào phải thiết kế đường ống cấp nước chữa cháy bên trong nhà theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988?- Câu hỏi của anh Cường (Tp.HCM).
<subquestion>Khi nào phải thiết kế đường ống cấp nước chữa cháy bên trong nhà theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988?</subquestion>
Tại Tiểu mục 1.5 Mục 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 có quy định về 05 trường hợp phải thiết kế đường ống cấp nước chữa cháy bên trong bao gồm:
(1) Trong các nhà sản xuất trừ những quy định trong Tiểu mục 1.6
(2) Trong nhà ở gia đình từ 4 tầng trở lên, trường học cao từ 3 tầng trở lên.
(3) Trong các cơ quan hành chính cao từ 6 tầng trở lên, trường học cao từ 3 tầng trở lên.
(4) Trong nhà ga, kho tàng, các loại công trình công cộng khác, nhà phụ trợ của các công trình công nghiệp khi khối tích ngôi nhà từ 5000m3 trở lên.
(5) Trong nhà hát, rạp chiếu bóng, hội trường, câu lạcbộ có từ 300 chỗ ngồi trở lên.
Lưu ý: Nếu ở các ngôi nhà nêu trong điều kiện tại mục (2), (3) có số tầng khác nhau thì chỉ thiết kế đường ống cấp nước chữa cháy cho phần nhà có số tầng đã quy định ở trên.
- Trong nhà sản xuất có bậc chịu lửa 1 và 2, sản xuất hạng D, E thì hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy chỉ cần đặt ở phần nhà có chứa hay sản xuất những vật liệu dễ cháy.
- Trong trường hợp đặc biệt, không thực hiện được những quy định trên thì phải được sự thoả thuận của Cục phòng cháy chữa cháy – Bộ Nội vụ.
<subquestion>Trong trường hợp nào không cần phải thiết kế hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy bên trong nhà?</subquestion>
Tại Tiểu mục 1.6 Mục 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 có quy định không cần phải thiết kế hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy bên trong nhà trong các trường hợp sau:
- Trong nhà tắm, nhà giặt công cộng.
- Trong các nhà sản xuất có sử dụng hay bảo quản các chất khi tiếp xúc với nước có thể sinh ra cháy, nổ, ngọn lửa lan truyền.
- Trong các nhà sản xuất có bậc chịu lửa 1, 2 và có thiết bị bên trong làm bằng vật liệu không cháy mà trong đó gia công, vận chuyển, bảo quản thành phẩm, bán thành phẩm là vật liệu không cháy.
- Trong các nhà sản xuất hạng E,D có bậc chịu lửa 3, 4, 5 mà có khối tích không lớn quá 1.000 m3.
- Trong các nhà kho làm bằng các vật liệu không cháy, chứa các hàng hoá không cháy.
- Trong các trạm bơm, trạm làm sạch nước thải.
- Trong các nhà sản xuất và nhà phụ trợ của công trình công nghiệp, không có đường ống cấp nước sinh hoạt hay sản xuất và việc cấp nước chữa cháy bên ngoài lấy ở sông, hồ ao hay bể dự trữ nước.

Khi nào phải thiết kế đường ống cấp nước chữa cháy bên trong nhà theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988? (Hình từ Internet)
<subquestion>Nhà ở, công trình công cộng có thể thiết kế các hệ thống cấp nước nào?</subquestion>
Tại Tiểu mục 2.1 Mục 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 có quy định về hệ thống cấp nước bên trong như sau:
<ref>2. Hệ thống cấp nước bên trong
2.1. Trong các nhà ở, công trình công cộng có thể thiết kế những hệ thống cấp nước sau đây:
a) Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy kết hợp.
b) Hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống cấp nước chữa cháy đặt riêng hoặc chỉ có 1 trong 2 hệ thống đó.
Trong các nhà sản xuất có thể thiết kế các hệ thống sau đây:
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp với hệ thống cấp nước sản xuất và chữa cháy hoặc hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp với hệ thống cấp nước sản xuất.
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp với hệ thống cấp nước chữa cháy hoặc hệ thống cấp nước sản xuất kết hợp với hệ thống cấp nước chữa cháy.
Các hệ thống cấp nước riêng biệt.
</ref>
Như vậy, nhà ở, công trình công cộng có thể thiết kế những hệ thống cấp nước sau:
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy kết hợp.
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống cấp nước chữa cháy đặt riêng hoặc chỉ có 1 trong 2 hệ thống đó.
<subquestion>Tiêu chuẩn dùng nước không điều hoà giờ lấy theo tiêu chuẩn Cấp nước đô thị, Tiêu chuẩn thiết kế được quy định như thế nào?</subquestion>
Tại Tiểu mục 3.2 Mục 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 có quy định về tiêu chuẩn dùng nước không điều hoà giờ lấy theo tiêu chuẩn Cấp nước đô thị, Tiêu chuẩn thiết kế như sau:
Nơi dùng nước
Đơn vị dùng nước
Tiêu chuẩn dùng nước trong ngày dùng nhiều nhất 1/ngày
1
2
3
Nhà ở bên trong mỗi căn hộ có một vòi nước sử dụng chung cho các nhu cầu sinh hoạt
Một người
Từ 80 đến 100
Nhà ở bên trong có trang thiết bị vệ sinh : vòi tắm, rửa, xí trong 1 căn hộ khép kín
Một người
Từ 100 đến 150
Nhà ở bên trong mỗi căn hộ có trang thiết bị vệ sinh : Hương sen tắm, rửa, xí, tắm đặc biệt
Một người
Từ 150 đến 200
Nhà ở bên trong mỗi căn hộ có bồn tắm và cấp nước nóng cục bộ
Một người
Từ 350 đến 400
Nhà ở tập thể kí túc xá có xí, tiểu vòi tắm giặt chung đặt ở các tầng
Một người
Từ 75 đến 100
Nhà ở tập thể có xí, tiểu, vòi tắm giặt, bếp riêng cho từng phòng
Một người
Từ 100 đến 120
Khách sạn – Hạng III
Một người
Từ 100 đến 120
- Hạng II
Một người
Từ 150 đến 200
- Hạng I
Một người
Từ 200 đến 250
- Hạng đặc biệt
Một người
Từ 250 đến 300
Bệnh viện, nhà điều dưỡng, nhà nghỉ (có bồn tắm chung và vòi tắm hương sen)
1 giường bệnh
Từ 250 đến 300
Nhà điều dưỡng, nhà nghỉ có bồn tắm trong tất cả các phòng
1giường
Từ 300 đến 400
Trạm y tế, phòng khám đa khoa
1 bệnh nhân
15
Nhà tắm công cộng có vòi tắm hương sen
1 người tắm
Từ 125 đến 150
Nhà giặt bằng tay
1kg đồ giặt
40
Nhà giặt bằng máy
1 kg đồ giặt
Từ 60 đến 90
Công ty ăn uống, cửa hàng ăn uống


a) Chế biến thức ăn tại chỗ
1 món ăn
12
b) Chế biến thức ăn đem về nhà
1 món ăn
10
Nhà ăn tập thể
1 người/ 1 bữa ăn
Từ 18 đến 25
Bể bơi trong 1 ngày đêm


a) Bổ sung nước tràn
% dung tích bể
10
b) Vận động viên (tính cả tắm)
1 vận động viên
50
c) Khán giả
1 chỗ ngồi
3
Nhà trẻ


a) Gửi ban ngày
1 trẻ
75
b) Gửi cả đêm
1 trẻ
100
Trụ sở cơ quan hành chính
1 cán bộ
Từ 10 đến 15
Rạp chiếu bóng
1 ghế
Từ 3 đến 5
Câu lạc bộ
1 chỗ ngồi hay 1 người xem
10



Nhà hát


a) Khán giả
1 chỗ
10
b)Diễn viên
1 diễn viên
40
Trường học, trường phổ thông
1học sinh hay 1 giáo viên
Từ 15 đến 20



Sân vận động, nhà thi đấu thể thao


a) Vận động viên (kể cả tắm)
1 vận động viên
50
b)Khán giả
1 chỗ
3
Nước tưới


a) Tưới sân thể thao, sân chơi, khán đài và các công trình thể thao ngoài trời, cây xanh đường sá bên trong khu vực sân vận động
1m2
1,5
b)Tưới mặt cỏ sân bóng đá
1m2
3
Người phục vụ nhà công cộng
1 người trong 1 ca
25
Lưu ý:
- Đối với các nhà ở, nước sinh hoạt dùng hàng ngày lấy ở vòi công cộng của đường phố, tiểu khu, thì tiêu chuẩn dùng nước trung bình mỗi người lấy từ 40 đến 60 l/ngày.
- Tiêu chuẩn dùng nước cho một giường bệnh trong bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà nghỉ và cho một chỗ trong trường nội trú đã tính đến lượng nước dùng trong nhà ăn, nhà giặt.
-Tiêu chuẩn dùng nước của một cán bộ làm việc ở trụ sở, cơ quan hành chính gồm cả lượng nước cho khách. Nước dùng cho nhà ăn cần tính bổ sung.
- Tiêu chuẩn dùng nước của các thiết bị máy móc đặt bên trong các nhà giặt bằng máy, các công ty ăn uống, cửa hàng ăn uống và các nhà khác thì quy định theo đồ án thiết kế kĩ thuật
- Nước làm nguội máy của các thiết bị lạnh và điều hòa không khí nêu trong tiêu chuẩn dùng nước trên và cần tính nêng.
- Khi lấy nước nóng trực tiếp từ mạng lưới cấp nhiệt cũng như từ trạm nồi hơi khu vực, thì khi tính toán đường ống, lưu lượng nước lạnh phải tính với hệ số 0,7.
- Tiêu chuẩn nước tưới đường nêu trong bảng 1 được tính cho 1 lần tưới trong ngày phụ thuộc vào điều kiện khí hậu.
- Lưu lượng nước cho thiết bị công nghệ của các cơ sở điều trị không được nêu trong bảng trên thì lấy theo quy định của thiết kế công nghệ.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 TCVN 4513:1988 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 TCVN 4513:1988