Kiểm tra không còn điện được thực hiện thế nào?
Xin hỏi theo quy định pháp luật mới thì việc kiểm tra không còn điện được thực hiện thế nào khi làm việc với phần không có điện?
Căn cứ Mục 9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01: 2020/BCT ban hành kèm theo Thông tư 39/2020/TT-BCT (Có hiệu lực 01/06/2021) quy định khi làm việc với phần không có điện như sau:
Kiểm tra không còn điện
- Khi tiến hành công việc đã được cắt điện phải kiểm tra xác định nơi làm việc không còn điện.
- Trong trường hợp mạch điện đã được cắt điện nằm gần hoặc giao chéo với mạch điện cao áp có điện phải kiểm tra điện áp cảm ứng bằng thiết bị kiểm tra điện áp. Khi phát hiện điện áp cảm ứng, nhân viên đơn vị công tác phải báo cáo với Người chỉ huy trực tiếp. Người chỉ huy trực tiếp phải đưa ra các biện pháp an toàn bổ sung, các chỉ dẫn thích hợp để đảm bảo an toàn cho nhân viên đơn vị công tác như nối đất làm việc và không cho phép tiến hành công việc cho đến khi biện pháp an toàn bổ sung được thực hiện.
