Kích thước của ống và phụ tùng trong ống và cống thoát nước theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13502:2022 như thế nào?
Cho tôi hỏi: Kích thước của ống và phụ tùng trong ống và cống thoát nước theo TCVN 13502:2022 như thế nào? (Câu hỏi của chị Huyền - Long An)
<subquestion>Kích thước của ống và phụ tùng trong ống và cống thoát nước theo TCVN 13502:2022 như thế nào?</subquestion>
Căn cứ theo Tiểu mục 5.2 Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13502:2022, kích thước của ống và phụ tùng trong ống và cống thoát nước được quy định như sau:
[1] Kích thước danh nghĩa:
Kích thước danh nghĩa DN như DN/ID hoặc DN/OD phải được đưa ra trong tiêu chuẩn sản phẩm và tốt nhất phải được lựa chọn từ Bảng 1 và Bảng 2 để có thể đổi lẫn được. Những kích thước danh nghĩa khác có thể được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm.


Đối với mặt cắt ngang không tròn, kích thước có thể được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm.
[2] Đường kính trong và dung sai
Tiêu chuẩn sản phẩm phải quy định:
- Đường kính trong và dung sai; hoặc
- Đường kính ngoài, chiều dày thành ống và dung sai; hoặc
- Đường kính trong nhỏ nhất.
Dung sai lớn nhất của đường kính trong ID được liệt kê trong Bảng 3.

[3] Đặc tính hình học của ống
- Độ thẳng của ống phải nằm trong dung sai được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm. Trường hợp tiêu chuẩn sản phẩm yêu cầu độ lệch thẳng, phương pháp đo phải được công bố. Độ lệch phải được đo tại điểm chính giữa của một đường kẻ có chiều dài không nhỏ hơn 2/3 chiều dài thân ống.
- Ống cho hệ thống áp lực cũng có thể có kết cấu gân xoắn. Tiêu chuẩn sản phẩm phải quy định bán kính xoắn tối thiểu thay cho độ thẳng của ống.
- Góc giữa mặt phẳng đầu ống và trục liên quan phải là 90° với dung sai đảm bảo không làm suy giảm chức năng của mối nối ống.
- Phạm vi chiều dài ống có thể được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm.
- Tiêu chuẩn sản phẩm phải quy định các dung sai chiều dài ống, ngay cả khi không quy định chiều dài ống.
- Đối với hệ thống áp lực, dung sai độ dày thành ống phải được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm.

Kích thước của ống và phụ tùng trong ống và cống thoát nước theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13502:2022 như thế nào? (Hình từ Internet)
<subquestion>Độ bền cơ học của ống và phụ tùng trong ống và cống thoát nước được quy định ra sao?</subquestion>
Theo quy định về Tiểu mục 6.1 Mục 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13502:2022, độ bền cơ học của ống và phụ tùng trong ống và cống thoát nước được quy định thông qua các nội dung sau:
[1] Độ bền cơ học của mặt cắt ngang ống và phụ tùng
Các yêu cầu về độ bền cơ học theo Bảng 4 phải được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm. Phụ thuộc vào vật liệu, có thể cần các yêu cầu bổ sung.

Khi có thể, ống và phụ tùng phải được phân loại theo đặc điểm kết cấu đặc trưng. Đặc điểm này có thể phụ thuộc vào:
- Vật liệu, khả năng biến dạng, và/hoặc nứt và/hoặc đứt gãy tại điểm phá hủy dưới tác dụng tải trọng;
- Hình học, đường kính, hình dạng và chiều dày thành;
- Áp suất vận hành bên trong (nếu phù hợp);
- Đặc tính cơ học của những vật liệu bao quanh và giá đỡ, sau khi lắp đặt.
Khả năng chịu tải của các bộ phận phải tính tới tất cả yếu tố liên quan tới việc an toàn và tin cậy khi vận hành hệ thống, cụ thể:
- Nhiệt độ vận hành tối thiểu, tối đa và khả năng chịu tải theo nhiệt độ;
- Các ảnh hưởng của tải trọng tĩnh và tải trọng động lên tính chất vật liệu;
- Các ảnh hưởng từ những nguy hại tiềm ẩn, ví dụ sụt lún đất;
- Các ảnh hưởng từ vị trí có thể xuất hiện sự đẩy nổi.
Từ những điều trên, tiêu chuẩn sản phẩm phải quy định:
- Nhiệt độ vận hành nhỏ nhất và lớn nhất có liên quan tới độ bền áp suất cơ học và độ bền áp suất bên trong đã được công bố;
- Tính chất vật liệu, ví dụ độ rão, độ bền mỏi; và
- Độ bền uốn theo chiều dài.
Tiêu chuẩn sản phẩm phải chỉ ra các phương pháp đánh giá khả năng chịu tải bên trong và bên ngoài. Khả năng chịu tải có thể được quy định bởi thử độ bền nén, thử nghiệm biến dạng tải trọng lớn nhất, thử độ bền áp suất bên trong và bên ngoài hoặc dựa theo tính toán. Các giá trị thử nghiệm phải được công bố.
Ống có thể được định nghĩa là “ống mềm”, “ống bán cứng” hoặc “ống cứng”
Tải trọng phá hủy đối với ống mềm, ống bán cứng hoặc ống cứng gây ra sự biến dạng vượt mức hoặc đứt gãy hoặc vết nứt không được phép trên ống và có thể dẫn tới, ví dụ: cong vênh thành ống, vật liệu bị rão đáng kể, vết nứt lớp phù không được phép, mất độ kín khít tại mối nối và làm giảm năng lực thoát nước.
<subquestion>Độ kín trong ống và cống thoát nước được đánh giá qua các yếu tố nào?</subquestion>
Theo quy định Tiểu mục 6.3 Mục 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13502:2022, độ kín trong ống và cống thoát nước được đánh giá qua các yếu tố như sau:
- Áp suất thử nghiệm
- Gioăng cho mối nối.
- Mối nối cứng.
- Độ lệch mối nối.
- Tải trọng cắt của mối nối.
- Mối nối ngàm.
Yêu cầu với từng yếu tố được quy đinh cụ thể tại Tiểu mục 6.3 Mục 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13502:2022

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13502:2022 TCVN 13502:2022 TCVN 13502:2022 TCVN 13502:2022