Thiết bị báo cháy bằng âm thanh phải đảm bảo những yêu cầu gì? Những vị trí nào không cần lắp đầu báo cháy?
Xin hỏi: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh phải đảm bảo những yêu cầu gì? Những vị trí nào không cần lắp đầu báo cháy? Câu hỏi của anh Hòa - Bình Phước
<subquestion>Thiết bị báo cháy bằng âm thanh phải đảm bảo những yêu cầu gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-14:2015?</subquestion>
Tại tiết 6.10.2 Tiểu mục 6.10 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-14:2015 có quy định thiết bị báo cháy bằng âm thanh phải đảm bảo những yêu cầu sau:
(1) Phải cung cấp cảnh báo bằng âm thanh để báo cho tất cả dân cư trong tòa nhà biết về điều kiện báo cháy.
(2) Hệ thống báo cháy phải là một trong các hệ thống sau.
- Một hệ thống âm thanh dùng trường hợp khẩn cấp phù hợp với ISO 7240-19 được bắt đầu bằng FDAS; hoặc
- Các thiết bị báo cháy bằng âm thanh tuân theo TCVN 7568-3:2015 (ISO 7240-3) (có hoặc không có thông báo bằng lời).
(3) Khi một FDAS được kết nối với một hệ thống âm thanh dùng cho trường hợp khẩn cấp tuân theo ISO 7240-19 thì phải trang bị phương tiện làm dừng hoạt động để cho phép kiểm tra FDAS mà không bắt đầu vận hành hệ thống báo cháy.
(4) Khi áp dụng các thiết bị báo cháy bằng âm thanh tuân theo TCVN 7568-3 (ISO 7240-3), phải áp dụng các yêu cầu sau:
- Tín hiệu sơ tán phải phát ra đồng thời khắp tòa nhà;
- Các tín hiệu báo cháy phải nghe thấy rõ ở tất cả các địa điểm được quy định trong ISO 7240-19;
- Mức áp suất âm thanh thang A trong các pha ‘bật’ (ON) của tín hiệu báo cháy được đo với đường đặc tính đo thời gian F (nhanh) (xem IEC 61672-1) phải tuân theo quy định sau:
+ Các yêu cầu của ISO 8201;
+ Vượt quá mức áp suất âm thanh của môi trường xung quanh ít nhất là 10dBA, được tính toán trung bình trong khoảng thời gian 60 s với mức áp suất của môi trường xung quanh không nhỏ hơn 65dBA và không lớn hơn 105 dBA. Các giá trị này phải được xác định phù hợp với IEC 61672-1.
(5) Nếu tín hiệu báo cháy bằng âm thanh được dự định sử dụng để đánh thức dân cư đang ngủ thì mức áp suất âm thanh thang A nhỏ nhất của tín hiệu phải là 75 dBA tại đầu giường, với tất cả các cửa ra vào được đóng.
(6) Khi dân cư như các bệnh nhân trong các khu của bệnh viện không thể chịu được sự căng thẳng (stress) có thể do các tiếng ồn lớn thì mức áp suất âm thanh và nội dung thông báo phải được bố trí để đưa ra cảnh báo cho các nhân viên của bệnh viện và giảm tới mức tối thiểu sự khủng hoảng về tinh thần cho các bệnh nhân.

Thiết bị báo cháy bằng âm thanh phải đảm bảo những yêu cầu gì? Những vị trí nào không cần lắp đầu báo cháy? (Hình từ Internet)
<subquestion>Những vị trí nào không cần lắp đầu báo cháy?</subquestion>
Tại tiết 6.7.3 Tiểu mục 6.7 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-14:2015 có quy định các vị trí không cần lắp đầu báo cháy bao gồm:
- Các nút không kín - khe hở trên cả hai mặt bên dẫn vào các khu vực được bảo vệ, với điều kiện là chúng có diện tích tiết diện nhỏ hơn 3,5 m2 không chứa thiết bị điện và không được sử dụng để cất giữ hàng hóa hoặc dùng làm lối vào các tủ và không được sử dụng làm nhà vệ sinh.
- Các không gian bi che kín - như sau:
+ Chiều cao nhỏ hơn 800 mm, không chứa hệ thống điện chiếu sáng và thiết bị năng lượng và không được sử dụng làm kho.
+ Không có lối vào và được cách ly đám cháy với khả năng chống cháy ở mức nhỏ nhất là 60 min.
+ Không có lối vào và có chiều cao nhỏ hơn 350 mm với bất cứ cấu trúc nào, và.
+ Có dung tích nhỏ hơn 3 m3 không chứa hệ thống điện chiếu sáng và thiết bị năng lượng và không được sử dụng làm kho.
- Các khu vực có mái che hở - các hiên, ban công, hàng cột, đường cho người đi bộ có mái che, mặt bên hở, các khu vực có mái chia ra và các khu vực tương tự và không được dùng làm cho các kho chứa hàng hoặc nơi đỗ xe.
- Các tủ chứa đồ dùng đun nước - nếu chỉ sử dụng để chứa đồ dùng đun nước và có dung tích không vượt quá 3 m3.
- Các ống xả - trong các đường ống xả ra từ các nhà vệ sinh hoặc các phòng chứa các phương tiện là máy giặt.
- Các khu vực được bảo vệ bằng một hệ thống sprinkler.
- Các không gian vệ sinh - bất cứ buồng vệ sinh chứa nước, hoặc ngách có buồng tắm và gương sen hoặc phòng tắm nào có diện tích sàn nhỏ hơn 3,5 m2 và khe hở cách một khu vực được bảo vệ.
- Các cửa trên mái nhà - như sau:
+ Có một lỗ trên trần có diện tích nhỏ hơn 1,5 m2 và không sử dụng để thông gió.
+ Được lắp đặt trên các khu vực không yêu cầu phải phát hiện (như các không gian vệ sinh).
+ Có diện tích nhỏ hơn 4,0 m2, có một chiều cao hốc tường không lớn hơn 800mm và không dùng để thông gió.
+ Có một lỗ trên trần có diện tích nhỏ hơn 0,15 m2 (bất kể được dùng để thông gió hay không).
- Các tổng đài hoặc tư bảng điện - bất cứ các tổng đài hoặc tư bảng điện nào không đặt trong hốc tường hoặc đứng tự do hoặc các tổng đài hay tư bảng điện hình khối được bảo vệ bằng các đầu báo cháy này được lắp đặt trong khu vực có chứa các tổng đài hoặc tư bảng điện này.
<subquestion>Hộp nút ấn báo cháy phải được lắp đặt ở chiều cao bao nhiêu mét?</subquestion>
Tại tiểu mục 6.9 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-14:2015 có quy định tiêu chuẩn về thiết bị khởi động điều kiện báo cháy bằng tay như sau:
<ref>Khởi động điều kiện báo cháy bằng tay
6.9.1 Phải lắp đặt một hộp nút ấn báo cháy tuân theo TCVN 7568-11 (ISO 7240-11) ở một vị trí có thể nhìn thấy rõ và tiếp cận được dễ dàng liền kề với mỗi lối ra từ mỗi sàn của tòa nhà.
6.9.2 Khi lắp đặt hộp nút ấn báo cháy ở bên ngoài cửa ra thì có thể kết nối hộp nút ấn báo cháy này với vùng phát hiện gắn liền với sân của tòa nhà.
6.9.3 Quãng đường di chuyển lớn nhất tới bất cứ hộp nút ấn báo cháy nào cũng không được vượt quá 45 m.
6.9.4 Hộp nút ấn báo cháy phải được lắp đặt ở chiều cao (1,4 ± 0,2) m tính từ mặt đường đi lại và có một không gian trống dạng nửa đường tròn bán kính 0,6m xung quanh mặt trước của hộp nút ấn báo cháy.
</ref>
Như vậy, hộp nút ấn báo cháy phải được lắp đặt ở chiều cao (1,4 ± 0,2) m tính từ mặt đường đi lại.

TCVN 7568-14:2015 Hệ thống báo cháy TCVN 7568-3:2015 hệ thống báo cháy TCVN 7568-14:2015 TCVN 7568-14:2015