Việc tiếp đất và chống sét cho cáp ngoại vi viễn thông thuê bao được quy định như thế nào?
Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì khi lắp đặt cáp ngoại viễn thông thuê bao thì việc tiếp đất và chống sét cho mạng cáp ngoại viễn thông phải đáp ứng yêu cầu gì? Mong ban biên tập hỗ trợ.
Theo Tiết 2.6.4 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định việc tiếp đất và chống sét cho cáp ngoại vi viễn thông thuê bao như sau:
- Cáp thuê bao là cáp treo hoặc cáp chôn phải thực hiện tiếp đất dây treo và vỏ kim loại của cáp. Giá trị điện trở tiếp đất được quy định tại Bảng 11.
- Nếu có thiết bị bảo vệ đường dây thuê bao thì điện trở tiếp đất các thiết bị bảo vệ này phải đảm bảo giá trị quy định tại Bảng 11.
Bảng 11 - Trị số điện trở tiếp đất cho cáp thuê bao
Điện trở suất của đất (Ω.m)
≤ 100
101 ÷ 300
301 ÷ 500
> 500
Điện trở tiếp đất (Ω) không lớn hơn
30
45
55
75
