Tuyến cáp ngoại vi viễn thông qua sông phải thỏa mãn yêu cầu gì?
Liên quan đến vấn đề cáp ngoại vi viễn thông qua sông, tôi có một câu hỏi như sau: Đối với tuyến cáp ngoại vi viễn thông qua sông phải đáp ứng yêu cầu gì? Mong ban biên tập hỗ trợ.
Theo Tiết 2.5.3 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định yêu cầu đối với tuyến cáp ngoại vi viễn thông qua sông như sau:
- Yêu cầu đối với tuyến cáp đặt trên cầu
+ Vị trí và kỹ thuật lắp đặt ống dẫn cáp trên cầu phải được sự thỏa thuận giữa đơn vị quản lý cầu và các đơn vị quản lý công trình cáp.
+ Các ống dẫn cáp phải được lắp đặt chắc chắn trên cầu và không làm ảnh hưởng đến kết cấu và độ vững chắc của cầu.
+ Phải bố trí hầm hoặc hố cáp tại hai đầu đoạn cáp qua cầu và dự trữ lượng cáp dư tối thiểu là 5 m đối với cáp đồng và tối thiểu là 15 m đối với cáp quang.
+ Phải đánh dấu vị trí cáp qua cầu.
- Yêu cầu đối với tuyến cáp treo qua sông
+ Chiều cao của cột vượt sông phải đảm bảo tuyến cáp vượt sông có khoảng cách an toàn cho các loại phương tiện giao thông đi lại bên dưới và các yêu cầu khác có liên quan của ngành giao
+ Các cột treo cáp qua sông phải được gia cố móng, củng cố bằng dây co, đảm bảo chịu được các tải trọng tác động.
+ Không được bố trí cột góc làm cột vượt sông.
+ Lực căng của cáp không được vượt quá giới hạn lực căng cho phép của cáp.
- Yêu cầu đối với tuyến cáp thả qua sông
+ Vị trí lắp đặt cáp thả qua sông phải cách xa khu vực tàu thuyền neo đậu tối thiểu 100 m.
+ Khoảng cách từ cáp viễn thông đến cáp điện lực cùng đặt trong nước, nơi không có tàu thuyền neo đậu không nhỏ hơn 20 m.
+ Chiều sâu rãnh cáp tối thiểu là 1,5 m và chiều rộng rãnh cáp tối thiểu là 1 m.
+ Cáp thả sông phải được đặt trong ống thép mạ kẽm, đường kính của ống được lựa chọn phù hợp với kích thước cáp lắp đặt bên trong.
+ Đoạn ống qua sông phải được đặt vào chính giữa rãnh cáp, sau khi được đặt cố định vào rãnh cáp phải đậy các tấm panel bê tông có kích thước 1 000 x 500 x 300 (mm) lên trên ống.
+ Phải lấp đầy rãnh cáp đến mặt đáy sông.
+ Hai đầu của đoạn cáp qua sông phải bố trí hầm cáp hoặc hố cáp.
+ Phải có lượng cáp dư ở hai bên bờ cho việc sửa chữa sau này. Lượng cáp dư đối với cáp đồng tối thiểu là 5 m và lượng cáp dư đối với cáp quang tối thiểu là 15 m.
+ Phải đánh dấu đoạn cáp qua sông ở hai bên bờ.
