Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước?
Cho tôi hỏi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước? (Câu hỏi của anh Kha - Cần Thơ)
<subquestion>Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước?</subquestion>
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện nay về các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước là QCVN 07-2:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải.
QCVN 07-2:2016/BXD áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước? (Hình từ Internet)
<subquestion>Yêu cầu chung đối với quy định kỹ thuật về các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước có gì?</subquestion>
Căn cứ theo Mục 2 QCVN 07-2:2016/BXD, yêu cầu chung đối với quy định kỹ thuật về các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước bao gồm các nội dung:
- Hệ thống thoát nước bên ngoài phải phù hợp với quy hoạch thoát nước trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành thoát nước đô thị được phê duyệt và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.
- Vật liệu và kết cấu ống, cống, mối nối và các công trình trên mạng lưới thoát nước phải đảm bảo độ bền lâu, ổn định dưới tác động của tải trọng, điều kiện tự nhiên và tác động ăn mòn của môi trường xung quanh trong suốt thời hạn sử dụng công trình.
<subquestion>Công trình xử lý nước thải phải đạt quy chuẩn như thế nào?</subquestion>
Theo Tiểu mục 2.3 Mục 2 QCVN 07-2:2016/BXD, công trình xử lý nước thải phải đạt các quy chuẩn phù hợp với từng loại nước thải và nguồn tiếp nhận như sau:
- QCVN 14:2008/BTNMT.
- QCVN 40:2011/BTNMT.
- QCVN 28:2010/BTNMT.
- QCVN 50:2013/BTNMT.
Lưu ý: Với các trạm xử lý nước thải của từng nhà máy/khu công nghiệp, nước thải sau khi xử lý phải đạt yêu cầu của quy chuẩn có liên quan: QCVN 01-MT:2015/BTNMT; QCVN 11:2008/BTNMT; QCVN 12-MT: 2015/BTNMT; QCVN 13-MT:2015/BTNMT; QCVN 25:2009/BTNMT; QCVN 29:2010/BTNMT; QCVN 36:2010/BTNMT; QCVN 52:2017/BTNMT.
Mặt khác, việc quản lý bùn thải thu gom được từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phải tuân thủ quy định của quy chuẩn QCVN 50:2013/BTNMT.
Trạm/nhà máy xử lý nước thải phải có thiết bị thu gom và khử mùi hoặc phải có các giải pháp ngăn ngừa mùi, khí thải phát tán ra môi trường xung quanh, tuân thủ QCVN 05:2013/BTNMT.
Bên cạnh đó, tại trạm/nhà máy xử lý nước thải có các công trình như sau:
[1] Song chắn rác phải được lắp đặt ở mọi trạm xử lý nước thải với công suất bất kỳ.
[2] Các trạm xử lý nước thải có công suất ≥ 100 m3/ngày đêm phải có bể lắng cát.
[3] Thiết bị thu dầu mỡ phải được bố trí khi nồng độ dầu mỡ lớn hơn 100 mg/l.
[4] Thời gian lưu thủy lực trong bể điều hòa lưu lượng và nồng độ không dưới 6 giờ.
[5] Phải bố trí bể làm thoáng sơ bộ và đông tụ sinh học để tăng hiệu suất lắng và đảm bảo điều kiện nồng độ chất rắn lơ lửng của dòng nước thải vào các công trình xử lý sinh học dưới 150 mg/l.
[6] Xiclon thủy lực: khi độ lớn thủy lực của hạt căn từ 5 mm/s trở lên dùng xiclon đơn giản; khi độ lớn thủy lực của hạt cặn từ 0,2 mm/s trở lên dùng xiclon có màng ngăn và vách hình trụ hay xiclon nhiều tầng.
[7] Thiết bị hay bể tuyển nổi: thời gian tuyển nổi không dưới 20 phút.
[8] Hồ sinh học: chiều sâu hồ sinh học kỵ khí phải không dưới 3 m; chiều sâu hồ sinh học tùy tiện (thiếu khí và hiếu khí) phải không dưới 2 m; chiều sâu hồ sinh học hiếu khí làm thoáng tự nhiên phải không dưới 1m, làm thoáng cưỡng bức không quá 4 m.
[9] Các công trình xử lý nước thải trên đất ướt: cánh đồng tưới nông nghiệp, bãi lọc ngập nước được phép đặt ở những nơi có đủ điều kiện địa chất thủy văn, đáp ứng những yêu cầu vệ sinh của địa phương.
[10] Bể lọc sinh học là công trình thuộc công nghệ sinh trưởng dính bám được sử dụng để xử lý sinh học nước thải bậc hai, làm công trình chính trong sơ đồ công nghệ.
[11] Aeroten
[12] Bể nén bùn phải được bố trí trong các công trình xử lý nước thải có bể aeroten.
[13] Bể làm thoáng để ôxy hóa hoàn toàn (hay bể aeroten làm thoáng kéo dài), kênh ôxy hóa tuần hoàn phải được xem xét như một trong những phương án để xử lý nước thải bậc II, bậc III hay xử lý triệt để nước thải trước khi xả ra nguồn hay tuần hoàn tái sử dụng nước thải. Phải loại bỏ các tạp chất cơ học thô khỏi nước thải đảm bảo yêu cầu trước khi dẫn vào các công trình này.
[14] Bể mê tan
[15] Các công trình, thiết bị làm khô hay tách nước khỏi bùn
*Chú thích: Để khắc phục ảnh hưởng của mưa, áp dụng kiểu sân phơi có mái che, trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
[16] Bãi lọc cát sỏi, hào lọc và bãi lọc ngập nước trồng cây
[17] Các công trình và thiết bị xử lý khác tuân thủ các Quy định hiện hành

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 07-2:2016/BXD QCVN 07-2:2016/BXD QCVN 07-2:2016/BXD QCVN 07-2:2016/BXD QCVN 14:2008/BTNMT QCVN 40:2011/BTNMT QCVN 28:2010/BTNMT QCVN 50:2013/BTNMT QCVN 01-MT:2015/BTNMT QCVN 11:2008/BTNMT QCVN 12-MT: 2015/BTNMT QCVN 13-MT:2015/BTNMT QCVN 25:2009/BTNMT QCVN 29:2010/BTNMT QCVN 36:2010/BTNMT QCVN 52:2017/BTNMT QCVN 50:2013/BTNMT QCVN 05:2013/BTNMT