Bảo vệ chống điện giật trong hệ thống lắp đặt điện hạ áp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-41:2010?
Anh chị cho tôi hỏi về bảo vệ chống điện giật trong hệ thống lắp đặt điện hạ áp theo Tiêu chuẩn quốc gia quy định như thế nào?
Mong được giải đáp thắc mắc!
<subquestion>Bảo vệ chống điện giật trong hệ thống lắp đặt điện hạ áp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-41:2010?</subquestion>
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-41:2010 quy định các yêu cầu thiết yếu liên quan đến việc bảo vệ chống điện giật, kể cả bảo vệ chính (bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp) và bảo vệ sự cố (bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp) con người và vật nuôi. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến việc áp dụng và phối hợp các yêu cầu này với các ảnh hưởng từ bên ngoài.
Tài liệu viện dẫn trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-41:2010:
Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
- TCVN 7447-5-52 (IEC 60364-5-52), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Hệ thống đi dây
- TCVN 7447-5-54 (IEC 60364-5-54), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ)
- TCVN 7994-1 (IEC 60439-1), Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần
- IEC 60364-6 (tất cả các phần), Electrical installations of buildings - Part 6: Verification (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6: Kiểm tra xác nhận)
- IEC 60449, Voltage bands for electrical installations of buildings (Dải điện áp dùng cho hệ thống lắp đặt điện của các công trình)
- IEC 60614 (tất cả các phần), Conduits for electrical installations - Specification (Ống dùng cho hệ thống lắp đặt điện - Quy định kỹ thuật)
- IEC 61084 (tất cả các phần), Cable trunking and ducting systems for electrical installations (Hệ thống ống và hộp cáp dùng cho hệ thống lắp đặt điện)
- IEC 61140, Protection against electric shock - Common aspects for installations and equipment (Bảo vệ chống điện giật - Khía cạnh chung đối với hệ thống lắp đặt và thiết bị)
- IEC 61386 (tất cả các phần), Conduit systems for electrical installations (Hệ thống ống dùng cho hệ thống lắp đặt điện)
- IEC 61558-2-6, Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use (An toàn của máy biến áp điện lực, bộ nguồn cung cấp và các thiết bị tương tự - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với máy biến áp cách ly an toàn dùng cho mục đích chung)
- IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publicatioin (Hướng dẫn 104 của IEC: Soạn thảo các tiêu chuẩn về an toàn và sử dụng các tiêu chuẩn an toàn cơ bản và tiêu chuẩn an toàn nhóm)

Bảo vệ chống điện giật trong hệ thống lắp đặt điện hạ áp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-41:2010? (Hình từ Internet)
<subquestion>Yêu cầu chung về biện pháp bảo vệ chống điện giật trong hệ thống lắp đặt điện hạ áp như thế nào?</subquestion>
Theo Tiểu mục 410.3.2. Mục 410.3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-41:2010 quy định về yêu cầu chung về biện pháp bảo vệ chống điện giật trong hệ thống lắp đặt điện hạ áp như sau:
<ref>Yêu cầu chung
410.3.1. Trong tiêu chuẩn này dự kiến áp dụng quy định kỹ thuật dưới đây về điện áp nếu không có quy định khác:
- điện áp xoay chiều là giá trị hiệu dụng;
- điện áp một chiều là không nhấp nhô.
Không nhấp nhô được quy ước là điện áp nhấp nhô hiệu dụng không lớn hơn 10% thành phần một chiều
410.3.2. Biện pháp bảo vệ gồm
- tổ hợp thích hợp của trang bị dùng cho bảo vệ chính và trang bị độc lập dùng cho bảo vệ sự cố, hoặc
- trang bị bảo vệ tăng cường cung cấp cả bảo vệ chính và bảo vệ sự cố.
Bảo vệ bổ sung được quy định là một phần của biện pháp bảo vệ trong các điều kiện nhất định của ảnh hưởng từ bên ngoài và ở một số vị trí đặc biệt nhất định (xem Phần 7 tương ứng của TCVN 7477 (IEC 60364)).
CHÚ THÍCH 1: Đối với các ứng dụng đặc biệt, cho phép sử dụng các biện pháp bảo vệ không tuân thủ khái niệm này (xem 410.3.5 và 410.3.6).
CHÚ THÍCH 2: Ví dụ về biện pháp bảo vệ tăng cường là cách điện tăng cường.
...
</ref>
Theo đó, yêu cầu chung về biện pháp bảo vệ chống điện giật trong hệ thống lắp đặt điện hạ áp được quy định như sau:
- Tổ hợp thích hợp của trang bị dùng cho bảo vệ chính và trang bị độc lập dùng cho bảo vệ sự cố, hoặc
- Trang bị bảo vệ tăng cường cung cấp cả bảo vệ chính và bảo vệ sự cố.
Bảo vệ bổ sung được quy định là một phần của biện pháp bảo vệ trong các điều kiện nhất định của ảnh hưởng từ bên ngoài và ở một số vị trí đặc biệt nhất định
<subquestion>Quy định chung về biện pháp bảo vệ tự động ngắt nguồn cung cấp như thế nào?</subquestion>
Theo Tiểu mục 411.1 Mục 411 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-41:2010 về quy định chung đối với biện pháp bảo vệ tự động ngắt nguồn cung cấp như sau:
Tự động ngắt nguồn cung cấp là biện pháp bảo vệ trong đó:
- Bảo vệ chính được cung cấp bởi cách điện chính của bộ phận mang điện hoặc bằng tấm chắn hoặc vỏ bọc
- Bảo vệ sự cố được cung cấp bởi liên kết đẳng thế bảo vệ và ngắt tự động trong trường hợp sự cố
Lưu ý: Trong trường hợp áp dụng biện pháp bảo vệ này thì có thể sử dụng thiết bị Cấp 2.
Khi có quy định, bảo vệ bổ sung được cung cấp bằng thiết bị bảo vệ dòng dư (RCD) với dòng dư tác động danh định không lớn hơn 30 mA
Lưu ý: Thiết bị theo dõi dòng dư (RCM) không phải thiết bị bảo vệ mà có thể sử dụng chúng để theo dõi các dòng dư trong hệ thống lắp đặt điện. RCM tạo ra tín hiệu nghe được hoặc tín hiệu nghe được và nhìn được khi vượt quá giá trị dòng dư chọn trước.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-41:2010 TCVN 7447-4-41:2010 TCVN 7447-5-52 TCVN 7447-5-54 TCVN 7994-1 TCVN 7447-4-41:2010 TCVN 7447-4-41:2010