Quy định chung về hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở theo TCXDVN 377: 2006 như thế nào?
Tôi có thắc mắc: Quy định chung về hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở theo TCXDVN 377: 2006 như thế nào? (Câu hỏi của anh Minh Vương - Bình Dương)
<subquestion>Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở là gì?</subquestion>
Căn cứ theo Tiểu mục 3.1 Mục 3 TCXDVN 377:2006 có định nghĩa hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở là hệ thống mạng lưới đường ống lắp đặt trong nhà ở để dẫn khí đốt từ nguồn cung cấp trung tâm (từ mạng lưới cấp khí đốt chung ngoài nhà hay từ trạm cung cấp đặt ngoài nhà) tới các thiết bị sử dụng đặt tại hộ gia đình.
Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở bao gồm:
- Mạng lưới đường ống dẫn chính, ống đứng, ống nhánh, ống phân phối đến các thiết bị sử dụng (bếp đun, lò nướng, thiết bị đun nước …).
- Phụ kiện đường ống như các loại van khoá, van an toàn, thiết bị đo, kiểm và các phụ kiện khác.
- Khi sử dụng hơi khí đốt hoá lỏng, nguồn cung cấp trung tâm đặt ngoài nhà còn có thể có: Trạm cấp, bồn chứa, thiết bị hoá hơi và đường ống dẫn phía ngoài từ bồn chứa vào nhà.

Quy định chung về hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở theo TCXDVN 377: 2006 như thế nào? (Hình từ Internet)
<subquestion>Quy định chung về hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở theo TCXDVN 377:2006 như thế nào?</subquestion>
Theo Mục 4 TCXDVN 377:2006, quy định chung về hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở theo TCXDVN 377:2006 bao gồm các nội dung sau:
[1] Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở. Điều kiện lắp đặt mạng lưới đường ống dẫn, phụ kiện đường ống, thiết bị sử dụng trong mỗi toà nhà cụ thể cần tuân theo tiêu chuẩn này và các qui chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế khác của toà nhà đó, đặc biệt các yêu cầu để đảm bảo sử dụng an toàn, phòng chống cháy nổ do xì, hở, khi vận hành hệ thống và sử dụng khí đốt.
[2] Trách nhiệm bắt buộc của những người có liên quan tới thiết kế hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở
Người thiết kế phải chịu trách nhiệm trong việc qui định phương pháp và vật liệu làm kín khít, chọn vật liệu làm ống dẫn, các phụ kiện của hệ thống và vị trí lắp đặt cũng như kích thước, chủng loại các dụng cụ đo, kiểm, thiết bị bảo vệ và các giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống, sử dụng khí đốt phù hợp với tiêu chuẩn này. Ngoài ra còn chịu trách nhiệm xem xét và thoả thuận những đề nghị thay đổi thiết kế khi lắp đặt hệ thống.
[3] Khi thiết kế hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở, ngoài việc phải tuân thủ theo tiêu chuẩn này còn phải tuân thủ theo:
- Thiết kế chống ăn mòn đường ống theo các Điều 3.3; 3.4 và mục 4 trong tiêu chuẩn: TCVN 5066:1990.
- Thiết kế hệ thống đường ống và thiết bị đường ống theo điều 4.2.7 trong tiêu chuẩn: TCVN 7441:2004.
- Thiết kế đảm bảo điều kiện phòng chống cháy nổ theo TCVN 2622 : 1995, TCVN 6486 : 2008, TCVN 1977: 1993 (TCVN 6486 : 2008, TCVN 1977: 1993 đã hết hiệu lực chưa có văn bản thay thế).
[4] Tất cả các phụ kiện của hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở, trạm cấp khí hoá lỏng như van an toàn, van khoá, thiết bị sử dụng, dụng cụ đo, kiểm, đầu cảm biến nhiệt độ, cảm biến nồng độ khí đốt… phải là thiết bị được thiết kế, chế tạo chuyên dùng cho khí đốt, phải phù hợp với tiêu chuẩn này, qui định của nhà chế tạo, cơ quan đăng kiểm , mục đích sử dụng và các tiêu chuẩn chuyên biệt nếu có.
[5] Áp suất làm việc của hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở không được vượt quá 0,003 MPa (0,03 kG/ cm2).
<subquestion>Mạng lưới đường ống dẫn khí đốt trong nhà ở phải đảm bảo điều kiện gì?</subquestion>
Căn cứ theo Mục 6 TCXDVN 377:2006, mạng lưới đường ống dẫn khí đốt trong nhà ở phải đảm bảo điều kiện như sau:
[1] Yêu cầu chung:
Mạng lưới đường ống dẫn khí đốt trong nhà ở là mạng ống cụt. Không thiết kế mạng đường ống vòng, mạng có hai đường ống song song cùng thực hiện một chức năng.
[2] Yêu cầu về vật liệu chế tạo ống dẫn khí đốt trong nhà: Ống dẫn khí đốt trong nhà phải là loại ống thoả mãn điều kiện:
-Ống thép: Phải có tính hàn, rèn tốt, có độ dày thành ống tối thiểu 2mm và có giới hạn hàm lượng các chất hoá học: Cácbon - C ≤ 0,25 %, Lưu huỳnh S ≤ 0,056 %, Phốtpho - P ≤ 0,46 %.
- Cho phép sử dụng ống làm bằng vật liệu khác làm ống dẫn khí đốt trong nhà nhưng không thấp hơn theo tiêu chuẩn của EU, Anh, cụ thể:
+ Các ống đồng theo tiêu chuẩn BS EN 1057;
+ Gang dẻo theo tiêu chuẩn BS 143 và Bs 1256;
+ Các loại ống nhựa (PE) và các phụ kiện bằng nhựa theo tiêu chuẩn BS 5114 hoặc tiêu chuẩn BS 7336.
- Cho phép sử dụng ống cao su chuyên dụng chịu áp lực để nối các thiết bị đặt không cố định như bếp đun, thiết bị đun nước nóng… vào hệ thống chung.

TCXDVN 377:2006 nhà ở TCXDVN 377:2006 nhà ở TCXDVN 377:2006 TCVN 5066:1990 TCVN 7441:2004 TCVN 2622 : 1995 TCVN 6486 : 2008 TCVN 1977: 1993 TCVN 6486 : 2008 TCVN 1977: 1993 TCXDVN 377:2006