Khí cụ điện chuyển mạch điện áp tới 1000 V được dùng để làm việc trong các điều kiện nào theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3623:1981?
Cho tôi được hỏi: Khí cụ điện chuyển mạch điện áp tới 1000 V được dùng để làm việc trong các điều kiện nào theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3623:1981? Nhờ anh chị giải đáp.
<subquestion>Khí cụ điện chuyển mạch điện áp tới 1000 V được dùng để làm việc trong các điều kiện nào theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3623:1981?</subquestion>
Căn cứ quy định Tiểu mục 1.2 Mục 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3623:1981 quy định về khí cụ điện chuyển mạch điện áp tới 1000 V như sau:
<ref>YÊU CẦU KỸ THUẬT
...
1.2. Khí cụ được dùng để làm việc trong các điều kiện sau:
a) Chiều cao so với mặt biển - không quá 1000 m.
b) Nhiệt độ không khí xung quanh - không quá +40oC.
c) Nơi đặt khí cụ - trong nhà, ngoài trời.
d) Độ ẩm tương đối của không khí xung quanh không lớn hơn 98% ở nhiệt độ + 25oC.
đ) Môi trường xung quanh khí cụ phải phù hợp với các dạng của cấp bảo vệ vỏ bao theo TCVN 1988-77 và không được chứa khí, chất lỏng và bụi tập trung phá hoại sự làm việc của khí cụ.
e) Chịu tác dụng của rung và lắc
Yêu cầu về độ bền rung và lắc cũng như về phương pháp thử cần cho trong tiêu chuẩn hoặc tài liệu kỹ thuật của từng dạng sản phẩm riêng biệt.
g) Vị trí làm việc của khí cụ cần được cho trong tiêu chuẩn và điều kiện kỹ thuật của từng dạng sản phẩm riêng biệt. Khi cho phép đặt khí cụ theo vị trí nghiêng thì giá trị của độ nghiêng so với trục thẳng đứng được ưu tiên chọn theo dãy sau: 15; 30; 45; 60 và 90o
Độ nghiêng cho phép khỏi vị trí làm việc không được lớn hơn 5oC theo tất cả các phía.
....
</ref>
Theo đó, khí cụ điện chuyển mạch điện áp tới 1000 V được dùng để làm việc trong các điều kiện sau đây:
- Chiều cao so với mặt biển - không quá 1000 m.
- Nhiệt độ không khí xung quanh - không quá +40 độ C.
- Nơi đặt khí cụ - trong nhà, ngoài trời.
- Độ ẩm tương đối của không khí xung quanh không lớn hơn 98% ở nhiệt độ + 25 độ C.
- Môi trường xung quanh khí cụ phải phù hợp với các dạng của cấp bảo vệ vỏ bao theo TCVN 1988-77 và không được chứa khí, chất lỏng và bụi tập trung phá hoại sự làm việc của khí cụ.
- Chịu tác dụng của rung và lắc
Yêu cầu về độ bền rung và lắc cũng như về phương pháp thử cần cho trong tiêu chuẩn hoặc tài liệu kỹ thuật của từng dạng sản phẩm riêng biệt.
- Vị trí làm việc của khí cụ cần được cho trong tiêu chuẩn và điều kiện kỹ thuật của từng dạng sản phẩm riêng biệt. Khi cho phép đặt khí cụ theo vị trí nghiêng thì giá trị của độ nghiêng so với trục thẳng đứng được ưu tiên chọn theo dãy sau: 15; 30; 45; 60 và 90 độ
Độ nghiêng cho phép khỏi vị trí làm việc không được lớn hơn 5 độ C theo tất cả các phía.

Khí cụ điện chuyển mạch điện áp tới 1000 V được dùng để làm việc trong các điều kiện nào theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3623:1981? (Hình từ Internet)
<subquestion>Phương pháp thử đối với khí cụ điện chuyển mạch điện áp tới 1000 V được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3623:1981?</subquestion>
Căn cứ quy định Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3623:1981 quy định về phương pháp thử như sau:
<ref>PHƯƠNG PHÁP THỬ
5.1. Phương pháp tiến hành thử khí cụ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải phù hợp với tiêu chuẩn thử khí cụ hạ áp và các yêu cầu, điều kiện kỹ thuật của từng dạng khí cụ.
5.2. Để kiểm tra chất lượng khí cụ ở chỗ nhà tiêu thụ, việc bao gói và ghi nhãn theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn hoặc điều kiện kỹ thuật của từng dạng khí cụ, cần theo quy tắc chọn mẫu và phương pháp thử theo các tiêu chuẩn và điều kiện kỹ thuật của từng dạng khí cụ riêng.
</ref>
Như vậy, phương pháp thử đối với khí cụ điện chuyển mạch điện áp tới 1000 V được quy định như sau:
- Phương pháp tiến hành thử khí cụ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải phù hợp với tiêu chuẩn thử khí cụ hạ áp và các yêu cầu, điều kiện kỹ thuật của từng dạng khí cụ.
- Để kiểm tra chất lượng khí cụ ở chỗ nhà tiêu thụ, việc bao gói và ghi nhãn theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn hoặc điều kiện kỹ thuật của từng dạng khí cụ, cần theo quy tắc chọn mẫu và phương pháp thử theo các tiêu chuẩn và điều kiện kỹ thuật của từng dạng khí cụ riêng.
<subquestion>Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia gồm những gì?</subquestion>
Căn cứ quy định Điều 23 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 quy định về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn như sau:
<ref>Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn
1. Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.
Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.
2. Tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng trong phạm vi quản lý của tổ chức công bố tiêu chuẩn.
</ref>
Như vậy, nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia gồm có:
- Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.
Lưu ý: Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.
- Tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng trong phạm vi quản lý của tổ chức công bố tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3623:1981 TCVN 1988-77 TCVN 3623:1981 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006