Kiểm tra trước khi nạp giá chai chứa khí nén nhằm mục đích gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007?
Cho tôi hỏi: Kiểm tra trước khi nạp giá chai chứa khí nén nhằm mục đích gì? Có những phương pháp nào để ngăn ngừa sự nạp quá mức đối với các giá chai chứa khí nén?
Anh Tùng - Huế
<subquestion>Kiểm tra trước khi nạp giá chai chứa khí nén nhằm mục đích gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007?</subquestion>
Căn cứ Tiểu mục 4.1 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007 quy định về kiểm tra tại thời điểm nạp cụ thể như sau:
<ref>Kiểm tra tại thời điểm nạp
4.1 Kiểm tra trước khi nạp
Trước khi nạp giá chai, phải thẩm tra thông qua kiểm tra bằng mắt để đảm bảo rằng
a) giá chai được phép nạp trong vùng có trạm nạp,
b) giá chai chưa hết thời hạn kiểm tra và thử định kỳ,
c) giá chai thích hợp với tính chất của khí và áp suất nạp hoặc khối lượng nạp,
d) khung không có hư hỏng có thể ảnh hưởng đến tính tòan vẹn về cơ học của nó (độ bền và cứng vững),
e) hệ thống giữ chặt ngăn không cho các chai dịch chuyển bảo đảm chắc chắn, an toàn trong quá trình sử dụng,
...
</ref>
Như vậy, trước khi nạp giá chai, phải thẩm tra thông qua kiểm tra bằng mắt để đảm bảo rằng:
- Giá chai được phép nạp trong vùng có trạm nạp,
- Giá chai chưa hết thời hạn kiểm tra và thử định kỳ,
- Giá chai thích hợp với tính chất của khí và áp suất nạp hoặc khối lượng nạp,
- Khung không có hư hỏng có thể ảnh hưởng đến tính tòan vẹn về cơ học của nó (độ bền và cứng vững)
- Hệ thống giữ chặt ngăn không cho các chai dịch chuyển bảo đảm chắc chắn, an toàn trong quá trình sử dụng,
- Các phụ tùng nâng và/hoặc vành chạc nâng không có hư hỏng có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của giá chai,
- Ống góp và đường ống được kẹp chặt chắc chắn với khung và không bị hư hỏng,
- Các ống mềm, khi được lắp, không bị hư hỏng,
- Các bề mặt nhìn thấy của các chai không được có vết lõm, vết cắt, vết đục, hư hỏng do cháy hoặc bất cứ dấu hiệu hư hỏng nào khác. Phải áp dụng các chuẩn loại bỏ phù hợp với ISO 6406, ISO 10461 hoặc ISO 11623 khi thích hợp.
+ Nếu có một chai nào đó bị hư hỏng thì giá chai không được nạp nhưng phải được nhận biết và loại khỏi sử dụng để tiến hành sửa chữa.
+ Trong trường hợp hư hỏng do cháy, giá chai phải được tháo ra và kiểm tra tất cả các chai, bất cứ chai nào còn nghi ngờ phải được đánh giá lại hoặc loại bỏ,
- Giá chai không có bất cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ bị ngâm trong nước hoặc các chất lỏng khác (ví dụ, các chai bị phủ trong bùn hoặc rong biển) hoặc không có bất cứ dấu hiệu bị lục lọi nào (ví dụ, các bulông bị nới lỏng, thiếu các panen),
- Các van chai, nếu được lắp, tất cả đều phải ở vị trí mở,
- Van đầu ra chính không bị nhiễm bẩn và hư hỏng và có ren thích hợp với khí được nạp,
- Bất cứ các cơ cấu giảm áp (an toàn) nào như các van an toàn hoặc các đĩa nổ phải ở đúng vị trí và không được có hư hỏng hoặc biến dạng nhìn thấy được.
- Trong trường hợp các khí hóa lỏng, khối lượng bì và khối lượng nạp lớn nhất cho phép phải dễ đọc, và
- Trong trường hợp khí nén, áp suất làm việc lớn nhất cho phép phải dễ đọc.
Trước khi nạp, phải xác minh rằng giá chai không có bất cứ sự nhiễm bẩn nào ở bên trong có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của nó, ví dụ, bằng việc bảo đảm rằng giá chai có áp suất còn dư dương và, đối với các khí hóa lỏng, bằng việc kiểm tra khối lượng so với khối lượng bì của giá chai.

Kiểm tra trước khi nạp giá chai chứa khí nén nhằm mục đích gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007? (Hình từ Internet)
<subquestion>Có những phương pháp nào để ngăn ngừa sự nạp quá mức đối với các giá chai chứa khí nén?</subquestion>
Căn cứ Tiểu mục 4.3 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007, để ngăn ngừa sự nạp quá mức đối với các giá chai hoặc các chai trong giá chai, phải tuân theo một trong các phương pháp sau đối với các giá chai chứa các khí hóa lỏng được trang bị các van có thể khóa lại được:
- Tất cả các chai của một giá chai phải được tháo ra và chỉ có một chai được nạp tại một thời điểm; hoặc
- Mỗi chai trong một giá chai phải được trang bị một cơ cấu điều khiển nạp riêng để giám sát lượng khí chính xác được nạp vào mỗi chai của giá chai.
Lưu ý: Trong quá trình nạp khí cho giá chai phải xác minh rằng không xuất hiện sự rò rỉ. Phải có sự chú ý đặc biệt tới các giá chai chứa khí độc hại, khí cháy hoặc khí tự cháy.
<subquestion>Sau khi hoàn thành nạp khí cho giá chai chứa khí nén, phải xác minh điều gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007?</subquestion>
Căn cứ Tiểu mục 4.4 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007, sau khi hoàn thành nạp khí cho giá chai, phải xác minh rằng:
- Giá chai không bị nạp quá mức. Đối với các giá chai được nạp theo áp suất, phải hiệu chỉnh áp suất theo nhiệt độ chuẩn. Đối với các giá chai được nạp theo khối lượng của toàn bộ giá chai so với khối lượng nạp lớn nhất cho phép khi sử dụng thang đo có phạm vi đo và độ chính xác tương ứng với dung tích của giá chai được nạp;
- Giá chai đã được ghi nhãn bền vững hoặc ghi dấu chính xác;
- Van đầu ra chính không có rò rỉ;
- Không có sự rò rỉ dễ thấy từ giá chai; và
- Các van chai cần được đóng kín cho vận chuyển theo các quy định về vận chuyển đã được đóng kín (khóa).
Lưu ý:
TCVN 6873 : 2007 không áp dụng cho các giá chai chứa khí axetylen.
Không áp dụng cho các giá chai khi chúng là một bộ phận của xe chạy bằng ắc qui.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6873 : 2007 TCVN 6873 : 2007 TCVN 6873 : 2007