TCVN 5760:1993 về thiết kế, lắp đặt và sử dụng hệ thống chữa cháy mới nhất?
Cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 còn hiệu lực không? Thiết kế của hệ thống báo cháy phải đảm bảo yêu cầu gì?- Câu hỏi của anh Tuấn (Hà Nội).
<subquestion>Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 còn hiệu lực không?</subquestion>
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 là tiêu chuẩn được áp dụng để thiết kế, lắp đặt và sử dụng các hệ thống chữa cháy được trang bị cho các công trình (nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở, cơ quan, nhà...).
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 được ban hành năm 1993 đến nay vẫn chưa có văn bản nào thay thế cho nên Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 vẫn còn hiệu lực thi hành.
<subquestion>Đám cháy được phân thành mấy loại theo TCVN 5760:1993?</subquestion>
Tại Mục 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 có quy định đám cháy được phân thành 4 loại. Cụ thể như sau:
- Cháy chất rắn kí hiệu là A;
- Cháy chất lỏng kí hiệu là B;
- Cháy chất khí kí hiệu là C;
- Cháy kim loại kí hiệu là D.
Mỗi loại còn được phân thành nhóm để đảm bảo hiệu quả cao khi sử dụng hệ thống chữa cháy.
Loại và nhóm đám cháy

Biểu tượng loại đám cháy

<subquestion>Thiết kế của hệ thống báo cháy phải đảm bảo yêu cầu gì?</subquestion>
Tại Mục 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 có quy định thiết kế của hệ thống báo cháy như sau:
Khi thiết kế hệ thống chữa cháy phải căn cứ vào loại đám cháy, tính chất nguy hiểm cháy và khối lượng chất cháy có trong công trình và hiệu quả chữa cháy của các hệ thống.
Hiệu quả chữa các đám cháy khi thiết kế hệ thống chữa cháy

- Hệ thống chữa cháy có :
+ Bộ phận báo động.
+ Bộ phận điều khiển.
+ Bộ phận cung ứng, dự trữ chất chữa cháy.
+ Bộ phận phân bố chất chữa cháy và đầu phun, lăng phun.
+ Bộ phận đường ống.
+ Bộ phận cung cấp điện.
Ở các hệ thống chữa cháy bằng tay và bán cố định cho phép giảm bớt từng bộ phận xét thấy không cần thiết có trong hệ thống.
- Khí thiết kế hệ thống chữa cháy phải đảm bảo lưu lựợng chất chữa cháy. Lưu lượng chất chữa cháy phụ thuộc vào loại chất chữa cháy, chất cháy, diện tích và thể tích cần chữa cháy.
- Hệ thống chữa cháy phải đảm bảo đủ áp lực đưa chất chữa cháy vào nơi cháy.
- Bộ phận cung ứng dự trữ chất chữa cháy phải đảm bảo hoạt động thường xuyên và phải có lượng dự trữ phù hợp với từng loại hệ thống chữa cháy theo các tiêu chuẩn TCVN 2622 : 1978 (được thay thế bởi TCVN 2622:1995) và TCVN 5307 : 1991.
- Bộ phận phân bố chất chữa cháy, đầu phun và lăng phun phải đảm bảo phủ kín chất chữa cháy lên bề mặt chất cháy, diện tích chữa cháy và tỉ lệ phần trăm cần thiết kế khi chữa cháy thể tích.
- Phải sử dụng đầu phun, lăng phun phù hợp với từng loại hệ thống chữa cháy.
- Bộ phận báo động phải đảm bảo hoạt động bình thường. Khi chữa cháy phải phát tín hiệu báo động.
- Bộ phận cung cấp điện phải đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng cho hệ thống chữa cháy hoạt động. Phải có nguồn cung cấp điện dự phòng để kịp thời thay thế khi nguồn chính bị ngắt điện.
- Khi thiết kế hệ thống chữa cháy cho công trình cần phải có :
+ Thuyết minh về kết cấu và nguyên lí hoạt động của hệ thống.
+ Các thông số kĩ thuật.
+ Tài liệu tính và xác định các thông số kĩ thuật.
+ Bản hướng dẫn kiểm tra chức năng của hệ thống và tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng kĩ thuật.
+ Các bản vẽ kĩ thuật.
- Khi thiết kế hệ thống chữa cháy phải xem xét đặc điểm cấu trúc của công trình để đảm bảo hiệu quả khi sử dụng.
- Chỉ thiết kế hệ thống chữa cháy SPRINKLER cho công trình có chiều cao của trần hoặc mái từ l0m trở xuống. Khoảng cách từ đầu phun, lăng phun đến chất cháy, vật cháy phải đảm bảo từ 0,5m trở lên.
- Hệ thống chữa cháy DRENCHER được thiết kế cho công trình không hạn chế chiều cao của trần hoặc mái. Khi thiết kế hệ thống chữa cháy DRENCHER cần phân chia từng vùng để tránh chữa tràn lan.
- Khi thiết kế hệ thống chữa cháy bằng bọt, bằng khí phải xem xét đến khả năng thoát khí thừa nhằm giảm áp lực dư trong công trình.
- Bộ phận cung ứng dự trữ chất chữa cháy được thiết kế trong công trình hay ngoài trời tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của công trình.

TCVN 5760:1993 về thiết kế, lắp đặt và sử dụng hệ thống chữa cháy mới nhất? (Hình từ Internet)
<subquestion>Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy phải tuân thủ quy định gì theo TCVN 5760:1993?</subquestion>
Tại Mục 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 về yêu cầu lắp đặt hệ thống chữa cháy có quy định như sau:
- Chỉ được tiến hành lắp đặt hoặc thay đổi hệ thống chữa cháy theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan phòng cháy chữa cháy phê duyệt.
- Khi lắp đặt hệ thống chữa cháy, các thiết bị phải đảm bảo độ kín, độ bền nhất là các hệ thống chứa sẵn chất chữa cháy có áp lực.
- Bộ phận cung ứng, dự trữ chất chữa cháy đặt ở ngoài nhà phải có mái che tránh mưa nắng.
- Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chữa cháy phải tiến hành thử nghiệm, đánh giá chất lượng và các thông số kĩ thuật của hệ thống và phải được ghi vào biên bản nghiệm thu.
<subquestion>Sử dụng hệ thống chữa cháy phải đảm bảo yêu cầu gì?</subquestion>
Tại Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 về yêu cầu sử dụng hệ thống chữa cháy như sau:
- Chỉ cho phép đưa vào hoạt động những hệ thống chữa cháy đảm bảo chất lượng và các thông số kĩ thuật theo thiết kế.
- Mỗi hệ thống chữa cháy phải có sổ theo dõi để ghi chép các thông tin về hệ thống đó. Sổ theo dõi do người vận hành bảo quản và ghi chép.
- Hệ thống chữa cháy phải được định kì bảo dưỡng kĩ thuật theo hướng dẫn của nơi chế tạo sản xuất.
Trường hợp sửa chữa, thay thế khi có sự cố hoặc hỏng hóc cũng phải thực hiện đúng theo hướng dẫn.
- Sau khi sử dụng hệ thống chữa cháy vào việc chữa cháy hoặc thực tập, cơ quan quản lí trực tiếp phải nhanh chóng thay thế, sửa chữa nếu thấy cần thiết.
- Người vận hành hệ thống chữa cháy phải có trình độ hiểu biết nhất định về chuyên phải nắm được quy trình vận hành theo bản hướng dẫn của nơi chế tạo sản xuất.
- Người vận hành luôn phải thường xuyên kiểm tra khả năng sẵn sàng chữa cháy của hệ thống theo tài liệu hướng dẫn của nơi chế tạo sản xuất và các tài liệu có liên quan khác. Khi phát hiện các hỏng hóc phải báo ngay cho người có trách nhiệm của đơn vị mình biết để khắc phục.
- Người bảo dưỡng kĩ thuật, sửa chữa hoặc thay thế từng bộ phận của hệ thống chữa phải có trình độ chuyên môn và phải được cấp có thẩm quyền quyết định.

TCVN 5760:1993 TCVN 5760:1993 TCVN 5760:1993 TCVN 5760:1993 TCVN 5760:1993 TCVN 2622 : 1978 TCVN 2622:1995 TCVN 5760:1993 TCVN 5760:1993