Những vị trí được bố trí cửa ngăn cháy trong nhà chung cư
Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì cửa ngăn cháy trong nhà chung cư được bố trí ở những vị trí nào?
Cửa ngăn cháy trong nhà chung cư được bố trí tại những vị trí quy định tại Tiểu mục 2.9.2.14 Thông tư 21/2019/TT-BXD:
Các cửa ngăn cháy phải được bố trí phù hợp cho từng trường hợp như sau:
- Cửa ngăn cháy trên tường và sàn ngăn cách các khoang cháy phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn El 90.
- Cửa ngăn cháy phải là loại 1 trong các trường hợp: cửa ở tường bên trong của buồng thang bộ không nhiễm khói và sảnh thang máy, cửa của căn hộ đi ra hành lang chung, cửa trên các kết cấu bao che phòng kỹ thuật, phòng chứa thiết bị hoặc vật liệu có nguy cơ cháy cao, giếng và khoang kỹ thuật.
- Cửa ngăn cháy là loại 2 trong trường hợp: cửa từ khoang đệm đi vào buồng thang bộ không nhiễm khói, vào sảnh thang máy và vào phòng có ống đổ rác.
- Cửa của giếng thang máy (cửa tầng thang máy) đi vào sảnh thang máy phải là các cửa không lọt khói.
CHÚ THÍCH: Cửa tầng thang máy là cửa ra vào được thiết kế để lắp đặt trong giếng thang tại nơi đỗ để cho phép đi vào và ra khỏi ca bin.
Trân trọng.
