Nước thải kho và cửa hàng xăng dầu cần đáp ứng những yêu cầu nào theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia?
Cho tôi hỏi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của nhà kho và cửa hàng xăng dầu quy định như thế nào? Mong được giải đáp!
<subquestion>Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của nhà kho và cửa hàng xăng dầu?</subquestion>
Ngày 16 tháng 12 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu kèm theo Thông tư 39/2010/TT-BTNMT về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
QCVN 29:2010/BTNMT thay thế cho QCVN 24:2009/BTNMT
QCVN 29:2010/BTNMT giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu trên đất liền khi thải vào các nguồn tiếp nhận.
QCVN 29:2010/BTNMT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải ra môi trường từ kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu trong hoạt động kinh doanh; các kho xăng dầu dự trữ quốc gia và các kho xăng dầu phục vụ an ninh quốc phòng.
Nước thải của kho xăng dầu nằm trong các cơ sở sản xuất áp dụng theo QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
Định nghĩa các thuật ngữ được sử dụng:
(1) Kho xăng dầu là tổ hợp gồm công trình, hệ thống đường ống và bể chứa dùng để tiếp nhận, bảo quản, pha chế, cấp phát xăng dầu.
(2) Cửa hàng xăng dầu là công trình được xây dựng trên đất liền phục vụ việc kinh doanh xăng dầu các loại. Cửa hàng xăng dầu có thể có dịch vụ rửa xe.
(3) Nước thải của kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu là nước thải phát sinh từ các nguồn.
- Súc rửa bồn, bể, đường ống;
- Xả nước đáy bể;
- Nước rửa xe;
- Nước vệ sinh nền bãi nhiễm dầu;
- Nước mưa chảy tràn trên khu vực nền bãi có nhiễm dầu.
(4) Nguồn tiếp nhận nước thải là các nguồn: nước mặt, vùng nước biển ven bờ, hệ thống thoát nước, nơi mà nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu thải vào.

Nước thải kho và cửa hàng xăng dầu cần đáp ứng những yêu cầu nào theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia? (Hình từ Internet)
<subquestion>Phương pháp xác định các thông số ô nhiễm trong nước thải kho và cửa hàng xăng dầu dựa trên căn cứ nào?</subquestion>
Theo Mục 3 QCVN 29:2010/BTNMT hướng dẫn về phương pháp xác định giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải kho và cửa hàng xăng dầu như sau:
- TCVN 6492:1999 (ISO 10523:1994) Chất lượng nước - Xác định pH;
(Hiện nay TCVN 6492:1999 (ISO 10523:1994) đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008))
- TCVN 6491:1999 (ISO 6060 : 1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD);
- TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh;
- TCVN 7875:2008 - Nước - Xác định dầu mỡ - Phương pháp chiếu hồng ngoại.
<subquestion>Giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu quy định như thế nào?</subquestion>
Theo Mục 2 QCVN 29:2010/BTNMT hướng dẫn về quy chuẩn kỹ thuật nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu như sau:
Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu được quy định cụ thể như sau:

Trong đó:
- Cột A quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào các nguồn tiếp nhận dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, vùng nước biển ven bờ được quy hoạch dùng cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh.
- Cột B quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào các nguồn tiếp nhận khác với nguồn nước quy định cho cột A. Trường hợp nước thải thải vào mạng lưới thoát nước dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung thì giá trị các thông số ô nhiễm tại Bảng Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu áp dụng theo quy định của đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Bộ Tài nguyên và Môi trường QCVN 29:2010/BTNMT Thông tư 39/2010/TT-BTNMT QCVN 29:2010/BTNMT QCVN 24:2009/BTNMT QCVN 29:2010/BTNMT QCVN 29:2010/BTNMT QCVN 24:2009/BTNMT QCVN 29:2010/BTNMT TCVN 6492:1999 TCVN 6492:1999 TCVN 6492:2011 TCVN 6491:1999 TCVN 6625:2000 TCVN 7875:2008 QCVN 29:2010/BTNMT