Yêu cầu kỹ thuật của hộp nút ấn báo cháy
Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy chuẩn về hệ thống báo cháy. Cho tôi hỏi yêu cầu kỹ thuật của hộp nút ấn báo cháy như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.
Theo quy định tại Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738:2001 thì yêu cầu kỹ thuật của hộp nút ấn báo cháy như sau:
5.1 Hộp nút ấn báo cháy được lắp bên trong cũng như bên ngoài nhà và công trình, được lắp trên tường và các cấu kiện xây dựng ở độ cao từ 0,8 m đến 1,5 m tính từ mặt sàn hay mặt đất.
5.2 Hộp nút ấn báo cháy phải lắp trên các lối thoát nạn, chiếu nghỉ cầu thang ở vị trí dễ thấy.
Trong trường hợp xét thấy cần thiết có thể lắp trong từng phòng. Khoảng cách giữa các hộp nút ấn báo cháy không quá 50 m.
5.3 Nếu hộp nút ấn báo cháy được lắp ở bên ngoài tòa nhà thì khoảng cách tối đa giữa các hộp nút ấn báo cháy là 150 m và phải có ký hiệu rõ ràng. Hộp nút ấn báo cháy lắp ngoài nhà phải là loại chống thấm nước hoặc phải có biện pháp chống mưa hắt. Chỗ đặt các hộp nút ấn báo cháy phải được chiếu sáng liên tục.
5.4 Các hộp nút ấn báo cháy có thể lắp theo kênh riêng của trung tâm báo cháy hoặc lắp chung trên một kênh với các đầu báo cháy.
Trên đây là quy định về yêu cầu kỹ thuật của hộp nút ấn báo cháy.
