Mức hiệu suất năng lượng của nồi hơi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 gồm bao nhiêu mức?
Cho tôi hỏi: Mức hiệu suất năng lượng của nồi hơi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 gồm bao nhiêu mức? Nhờ anh chị giải đáp.
<subquestion>Mức hiệu suất năng lượng của nồi hơi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 gồm bao nhiêu mức?</subquestion>
Căn cứ quy định Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 quy định yêu cầu về mức hiệu suất năng lượng của nồi hơi như sau:
<ref>Yêu cầu về mức hiệu suất năng lượng của nồi hơi
Mức hiệu suất năng lượng của nồi hơi gồm 5 mức được nêu trong Bảng 1 dưới đây. Trong đó:
- Mức 1: mức tiết kiệm năng lượng loại 1.
- Mức 2: mức tiết kiệm năng lượng loại 2.
- Mức 3: mức tối thiểu áp dụng cho các nồi hơi mới và vận hành không quá 2 năm.
- Mức 4: mức tối thiểu áp dụng cho các nồi hơi đã vận hành từ trên 2 năm đến dưới 10 năm.
- Mức 5: mức tối thiểu áp dụng cho các nồi hơi đã vận hành từ 10 năm trở lên.
</ref>
Theo đó mức hiệu suất năng lượng của nồi hơi gồm 5 mức được nêu trong bảng hiệu suất năng lượng của nồi hơi.
Trong đó:
- Mức 1: mức tiết kiệm năng lượng loại 1.
- Mức 2: mức tiết kiệm năng lượng loại 2.
- Mức 3: mức tối thiểu áp dụng cho các nồi hơi mới và vận hành không quá 2 năm.
- Mức 4: mức tối thiểu áp dụng cho các nồi hơi đã vận hành từ trên 2 năm đến dưới 10 năm.
- Mức 5: mức tối thiểu áp dụng cho các nồi hơi đã vận hành từ 10 năm trở lên.
Dưới đây là bảng hiệu suất năng lượng của nồi hơi:


Lưu ý:
- Không bắt buộc trang bị bộ phận thu hồi nhiệt khói thải của chính nồi hơi.
- Khuyến khích trang bị bộ phận thu hồi nhiệt khói thải của chính nồi hơi.
- Bắt buộc trang bị bộ phận thu hồi nhiệt khói thải của chính nồi hơi.
- Nhiên liệu sinh khối là trấu, mùn cưa, dăm bào, bã mía, gỗ nén... và không bao gồm rác sinh hoạt.
Khi đốt trộn các loại nhiên liệu khác nhau trong cùng một nồi hơi, thì căn cứ vào tính toán tỷ lệ nhiệt lượng được giải phóng. Nếu loại nhiên liệu nào có nhiệt lượng giải phóng lớn hơn 70%, thì nhiên liệu đó có thể được sử dụng làm nhiên liệu chính để đánh giá.
<subquestion>Các thiết bị, dụng cụ đo kiểm và phân tích xác định hiệu suất theo cân bằng thuận nồi hơi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 gồm những gì?</subquestion>
Căn cứ quy định Tiểu mục 4.1 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 quy định về các thiết bị, dụng cụ đo kiểm và phân tích xác định hiệu suất theo cân bằng thuận như sau:
Theo đó các thiết bị, dụng cụ đo kiểm và phân tích xác định hiệu suất theo cân bằng thuận nồi hơi theo tiêu chuẩn quốc gia gồm có:
- Áp kế đo áp suất hơi, đang trong thời hạn kiểm định, cấp chính xác không thấp hơn cấp chính xác 1,5.
- Áp kế đo áp suất nước, đang trong thời hạn kiểm định, cấp chính xác không thấp hơn cấp chính xác 2,5.
- Nhiệt kế đo nhiệt độ nước cấp và nhiệt độ hơi quá nhiệt, sai số ± 0,5 °C.
- Đồng hồ đo lưu lượng nước cấp, độ chia thang đo 1 L trong suốt chu kỳ thử nghiệm.
e- Đồng hồ đo lượng nhiên liệu lỏng hay nhiên liệu khí tiêu thụ, độ chia thang đo 0,1 L (nhiên liệu lỏng) hoặc 0,1 m3 (nhiên liệu khí) trong suốt chu kỳ thử nghiệm.
- Hệ thống xác định khối lượng nhiên liệu rắn, sai số ± 1 % trong suốt chu kỳ thử nghiệm.
- Đồng hồ đo lượng hơi mà nồi hơi sản xuất ra (nếu có), độ chia thang đo 1 kg/h trong suốt chu kỳ thử nghiệm.
- Nhiệt lượng kế xác định nhiệt trị của nhiên liệu. Nhiệt trị của nhiên liệu là nhiệt trị thấp trung bình trong suốt cả chu kỳ thử nghiệm nồi hơi để xác định hiệu suất. Nếu đơn vị không có nhiệt lượng kế thì có thể lấy mẫu nhiên liệu và chuyển đến phòng thí nghiệm có khả năng xác định nhiệt trị.
Lưu ý:
- Với các nồi hơi sản xuất hơi bão hòa không trang bị đồng hồ đo lượng hơi sản xuất ra thì xác định tổng lượng hơi sản xuất ra trong thời gian thử nghiệm qua đồng hồ đo lượng nước cấp.
Khi đó, trong suốt chu kỳ thử nghiệm không được xả đọng, xả khí, lấy mẫu, thổi bụi, hoặc lấy hơi từ nguồn khác đưa vào hệ thống. Trường hợp bắt buộc phải xả lò trong chu kỳ thử nghiệm thì phải tính toán hiệu chỉnh theo lượng nước xả.
- Cần có các biện pháp để chuẩn xác đến mức tối đa lượng nhiên liệu rắn tiêu thụ trong suốt thời gian thử nghiệm.
- Cần lập quy trình lấy mẫu và xác định nhiệt trị của nhiên liệu để xác định chính xác nhiệt lượng đầu vào.

Mức hiệu suất năng lượng của nồi hơi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 gồm bao nhiêu mức? (Hình từ Internet)
<subquestion>Việc kết thúc thử nghiệm xác định hiệu suất theo cân bằng thuận nồi hơi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 được quy định như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Tiểu mục 4.4 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 quy định về kết thúc thử nghiệm xác định hiệu suất theo cân bằng thuận như sau:
Theo đó việc kết thúc thử nghiệm xác định hiệu suất theo cân bằng thuận nồi hơi theo tiêu chuẩn quốc gia được quy định như sau:
- Xác định lượng nhiên liệu tiêu thụ
+ Đối với nhiên liệu rắn: Theo khối lượng liệu tồn trước khi thử nghiệm, nhiên liệu nhập trong quá trình thử nghiệm và nhiên liệu dư sau khi kết thúc thử nghiệm, hoặc khối lượng nhiên liệu sử dụng trong quá trình thử nghiệm.
+ Đối với nhiên liệu lỏng và nhiên liệu khí: Theo chỉ số đồng hồ đo.
- Xác định lượng hơi đã sản xuất
+ Nồi hơi không có thiết bị đo lưu lượng hơi: Lưu lượng hơi được xác định theo lưu lượng nước cấp có hiệu chỉnh theo lượng xả trong chu kỳ thử nghiệm.
+ Nồi hơi có thiết bị đo lưu lượng hơi: Lưu lượng hơi được xác định theo thiết bị đo lưu lượng hơi có đối chiếu với lưu lượng nước cấp. Nếu có sai lệch giữa hai chỉ số thì lưu lượng hơi được lựa chọn là chỉ số thiết bị đo lưu lượng nước.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 TCVN 8630:2019