Phân loại đầu báo cháy theo nhiệt độ trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 như thế nào?
Xin cho tôi được biết việc phân loại đầu báo cháy theo nhiệt độ trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 như thế nào? Nhờ anh chị biên tập viên giải đáp.
<subquestion>Phân loại đầu báo cháy theo nhiệt độ trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định tiết 4.2.1 Tiểu mục 4.2 Mục 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 (ISO 7240-5:2003) quy định về phân loại đầu báo cháy theo nhiệt độ như sau:
Theo đó việc phân loại đầu báo cháy theo nhiệt độ trong tiêu chuẩn Việt Nam như sau:

<subquestion>Mục tiêu của thử nghiệm đối với các đầu báo cháy có ký hiệu R theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 được quy định như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định tiết 6.2.1 Tiểu mục 6.2 Mục 6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 (ISO 7240-5:2003) quy định về thử nghiệm đối với các đầu báo cháy có ký hiệu R như sau:
<ref>Thử nghiệm đối với các đầu báo cháy có ký hiệu R
6.2.1. Mục tiêu của thử nghiệm
Xác nhận đầu báo cháy có ký hiệu R duy trì được các yêu cầu nhạy cảm theo cấp của nó đối với các tốc độ tăng cao của nhiệt độ bắt đầu từ nhiệt độ ban đầu thấp hơn nhiệt độ sử dụng điển hình tương ứng với cấp được ghi nhãn trên đầu báo cháy. Thử nghiệm này chỉ áp dụng cho các đầu báo cháy có ký hiệu R.
CHÚ THÍCH: Các đầu báo cháy có ký hiệu R có thể đặc biệt thích hợp cho sử dụng trong các tòa nhà không được sưởi, khi nhiệt độ môi trường có thể thay đổi đáng kể và không chịu các tốc độ tăng nhiệt độ cao trong thời gian dài.
.....
</ref>
Theo đó mục tiêu của thử nghiệm đối với các đầu báo cháy có ký hiệu R theo tiêu chuẩn Việt Nam được quy định như sau:
Xác nhận đầu báo cháy có ký hiệu R duy trì được các yêu cầu nhạy cảm theo cấp của nó đối với các tốc độ tăng cao của nhiệt độ bắt đầu từ nhiệt độ ban đầu thấp hơn nhiệt độ sử dụng điển hình tương ứng với cấp được ghi nhãn trên đầu báo cháy.
Thử nghiệm này chỉ áp dụng cho các đầu báo cháy có ký hiệu R.
Lưu ý: Các đầu báo cháy có ký hiệu R có thể đặc biệt thích hợp cho sử dụng trong các tòa nhà không được sưởi, khi nhiệt độ môi trường có thể thay đổi đáng kể và không chịu các tốc độ tăng nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Phân loại đầu báo cháy theo nhiệt độ trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 như thế nào? (Hình từ Internet)
<subquestion>Báo cáo thử nghiệm đối với các đầu báo cháy phải có tối thiểu các thông tin nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Mục 7 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 (ISO 7240-5:2003) quy định về báo cáo thử nghiệm như sau:
<ref>Báo cáo thử
Báo cáo thử phải có tối thiểu các thông tin sau:
a) Nhận biết mẫu thử;
b) Số hiệu của tiêu chuẩn này, TCVN 7568-5:2013 (ISO 7240-5:2013);
c) Các kết quả thử: các thời gian nhạy cảm riêng, và bất cứ các dữ liệu nào khác như định hướng của mẫu thử đã được quy định trong các thử nghiệm riêng biệt;
d) Thời gian ổn định hóa và môi trường ổn định hóa;
e) Nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong phòng thử trong suốt quá trình thử;
f) Các chi tiết của thiết bị cung cấp và giám sát vá các chuẩn mực của sự đáp ứng;
g) Các chi tiết về bất cứ sai lệch nào so với tiêu chuẩn này hoặc so với các tiêu chuẩn được viện dẫn và các chi tiết về bất cứ các hoạt động nào được xem là tùy chọn.
</ref>
Như vậy, báo cáo thử nghiệm đối với các đầu báo cháy phải có tối thiểu các thông tin sau đây:
- Nhận biết mẫu thử;
- Số hiệu của tiêu chuẩn này, TCVN 7568-5:2013 (ISO 7240-5:2013);
- Các kết quả thử: các thời gian nhạy cảm riêng, và bất cứ các dữ liệu nào khác như định hướng của mẫu thử đã được quy định trong các thử nghiệm riêng biệt;
- Thời gian ổn định hóa và môi trường ổn định hóa;
- Nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong phòng thử trong suốt quá trình thử;
- Các chi tiết của thiết bị cung cấp và giám sát vá các chuẩn mực của sự đáp ứng;
- Các chi tiết về bất cứ sai lệch nào so với tiêu chuẩn này hoặc so với các tiêu chuẩn được viện dẫn và các chi tiết về bất cứ các hoạt động nào được xem là tùy chọn.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 TCVN 7568-5:2013