Thông Tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối . Điều 48. Cung cấp hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối đối với Khách hàng sử dụng điện có trạm điện riêng đấu nối vào lưới điện trung áp
 Khoản 1. Trước ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối, khách hàng đề nghị đấu nối phải cung cấp cho Đơn vị phân phối điện 01 (một) bộ hồ sơ phục vụ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối (các tài liệu kỹ thuật có xác nhận của khách hàng đề nghị đấu nối và bản sao các tài liệu pháp lý được chứng thực), bao gồm: Khoản 1 Điểm a) Tài liệu thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và sửa đổi, bổ sung (nếu có) so với thiết kế ban đầu bao gồm thuyết minh chung, sơ đồ nối điện chính, mặt bằng bố trí thiết bị điện, sơ đồ nguyên lý của hệ thống bảo vệ và điều khiển, các sơ đồ có liên quan khác và thông số kỹ thuật của thiết bị điện chính; Khoản 1 Điểm b) Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị của nhà chế tạo; Khoản 1 Điểm c) Các biên bản nghiệm thu từng phần và toàn phần các thiết bị đấu nối của đường dây và trạm biến áp vào lưới điện phân phối tuân thủ các TCVN hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam công nhận và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đấu nối quy định tại Mục 2 Chương này; Khoản 1 Điểm d) Dự kiến lịch đóng điện chạy thử và vận hành. Khoản 2. Sau khi nhận đủ tài liệu, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm chuyển cho khách hàng đề nghị đấu nối các tài liệu sau: Khoản 2 Điểm a) Sơ đồ đánh số thiết bị; Khoản 2 Điểm b) Các yêu cầu đối với chỉnh định rơ le bảo vệ của khách hàng từ điểm đấu nối về phía khách hàng; phiếu chỉnh định rơ le và các trị số chỉnh định liên quan đối với các thiết bị bảo vệ rơ le của khách hàng đề nghị đấu nối được Cấp điều độ có quyền điều khiển ban hành hoặc thông qua; Khoản 2 Điểm c) Các yêu cầu về thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị; Khoản 2 Điểm d) Các yêu cầu về phương thức nhận lệnh điều độ; Khoản 2 Điểm đ) Các yêu cầu về thiết lập hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều độ; Khoản 2 Điểm e) Các yêu cầu về thu thập và truyền dữ liệu hệ thống SCADA (nếu có); Khoản 2 Điểm g) Phương thức điều khiển tự động (nếu có); Khoản 2 Điểm h) Phương thức đóng điện dự kiến; Khoản 2 Điểm i) Danh mục các quy trình liên quan đến vận hành, điều độ hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện phân phối và quy trình phối hợp vận hành; Khoản 2 Điểm k) Danh sách các cán bộ liên quan và nhân viên vận hành kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc. Khoản 3. Trước ngày dự kiến đóng điện lần đầu và chạy thử, khách hàng đề nghị đấu nối phải cung cấp cho Đơn vị phân phối điện các nội dung sau: Khoản 3 Điểm a) Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện; Khoản 3 Điểm b) Thỏa thuận phân định trách nhiệm mỗi bên về quản lý, vận hành trang thiết bị đấu nối; Khoản 3 Điểm c) Các quy định nội bộ về an toàn vận hành thiết bị đấu nối; Khoản 3 Điểm d) Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc.