Nghị Định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí . Điều 53. An toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai
 Khoản 1. Cửa hàng phải có diện tích tối thiểu là 12 m2. Khoản 2. Cửa hàng phải cách ly với các nguồn gây cháy ít nhất 03 m về phía không có tường chịu lửa; nếu có tường chịu lửa thì không yêu cầu khoảng cách giữa nguồn gây cháy và cửa hàng. Kết cấu xây dựng, bậc chịu lửa của cửa hàng tối thiểu bậc II. Thiết bị điện của cửa hàng phải là loại phòng nổ, cách chai LPG tối thiểu 1,5 m. Khoản 3. Chỉ được phép trưng bày trên giá quảng cáo những chai không chứa LPG. Khoản 4. Nơi chứa chai LPG phải bảo đảm thông thoáng. Không được bố trí trong phòng kín, hầm kín, không được cất giữ chai LPG ở khu vực cửa ra vào, lối đi công cộng. Trường hợp có kho chứa LPG chai, kho phải có ít nhất 01 cửa chính và 01 lối thoát dự phòng có cửa mở ra phía ngoài. Khoản 5. Không được tiến hành sửa chữa chai, nạp LPG tại cửa hàng.