Thông Tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối . Điều 55. Cung cấp hồ sơ cho kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của Đơn vị phân phối điện
 Khoản 1. Trước ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm cung cấp cho Cấp điều độ có quyền điều khiển 01 (một) bộ hồ sơ phục vụ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối (các tài liệu kỹ thuật có xác nhận của Đơn vị phân phối điện và bản sao các tài liệu pháp lý được chứng thực), bao gồm: Khoản 1 Điểm a) Sơ đồ nối điện chính, sơ đồ nhất thứ một sợi phần điện, mặt bằng bố trí thiết bị điện; Khoản 1 Điểm b) Sơ đồ nguyên lý, thiết kế của hệ thống bảo vệ và điều khiển, thể hiện rõ các máy cắt, biến dòng, biến điện áp, chống sét, dao cách ly, mạch logic thao tác đóng cắt liên động theo trạng thái máy cắt; Khoản 1 Điểm c) Các sơ đồ có liên quan khác (nếu có); Khoản 1 Điểm d) Tài liệu hướng dẫn chỉnh định rơ le bảo vệ và tự động, phần mềm chuyên dụng để giao tiếp và chỉnh định rơle; Khoản 1 Điểm đ) Tài liệu, thông số kỹ thuật của các thiết bị lắp đặt bao gồm cả thông số của đường dây đấu nối; Khoản 1 Điểm e) Dự kiến lịch chạy thử, đóng điện và vận hành. Khoản 2. Chậm nhất 01 tháng trước ngày dự kiến đưa đường dây, trạm điện vào vận hành thử lần đầu, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khoản 3. Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ tài liệu, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm gửi cho Đơn vị phân phối điện các tài liệu sau: Khoản 3 Điểm a) Sơ đồ đánh số thiết bị; Khoản 3 Điểm b) Các yêu cầu về phương thức nhận lệnh điều độ; Khoản 3 Điểm c) Ban hành phiếu chỉnh định rơ le hoặc thông qua các trị số chỉnh định rơ le theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành; Khoản 3 Điểm d) Các yêu cầu về thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị; Khoản 3 Điểm đ) Các yêu cầu về thiết lập hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều độ; Khoản 3 Điểm e) Các yêu cầu về kết nối và vận hành đối với hệ thống SCADA; Khoản 3 Điểm g) Phương thức đóng điện dự kiến; Khoản 3 Điểm h) Danh sách các cán bộ liên quan và các Nhân viên vận hành kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc. Khoản 4. Chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày đóng điện điểm đấu nối, Đơn vị phân phối điện phải thỏa thuận thống nhất với Cấp điều độ có quyền điều khiển lịch chạy thử và vận hành các trang thiết bị điện.