Thông Tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối . Điều 13. Các bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện
 Khoản 1. Độ tin cậy cung cấp điện được thống kê và đánh giá qua hai bộ chỉ số bao gồm “Độ tin cậy cung cấp điện toàn phần” và “Độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối”. Mỗi bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện bao gồm 03 chỉ số SAIDI, SAIFI và MAIFI được xác định theo quy định tại Điều 12 Thông tư này. Khoản 2. Bộ chỉ số “Độ tin cậy cung cấp điện toàn phần” được sử dụng để đánh giá chất lượng cung cấp điện cho khách hàng mua điện của Đơn vị phân phối điện và được tính toán theo quy định tại Điều 12 Thông tư này khi không xét các trường hợp ngừng cung cấp điện do các nguyên nhân sau: Khoản 2 Điểm a) Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện; Khoản 2 Điểm b) Thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn điện để được khôi phục cung cấp điện; Khoản 2 Điểm c) Do sự cố thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối; Khoản 2 Điểm d) Do các sự kiện bất khả kháng, ngoài khả năng kiểm soát của Đơn vị phân phối điện hoặc do Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối điện vi phạm quy định của pháp luật theo Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành. Khoản 3. Bộ chỉ số “Độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối” là một trong các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Đơn vị phân phối điện được tính toán theo quy định tại Điều 12 Thông tư này khi không xét các trường hợp ngừng cung cấp điện do các nguyên nhân sau: Khoản 3 Điểm a) Các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này; Khoản 3 Điểm b) Do mất điện từ hệ thống điện truyền tải; Khoản 3 Điểm c) Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển; Khoản 3 Điểm d) Cắt điện khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành hệ thống điện.