Thông Tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối . Điều 102. Hiệu lực thi hành
Khoản 3 Điểm c) Địa điểm xây dựng: c) Địa điểm xây dựng: c) Các thông số liên quan đến ngắn mạch - Dòng điện ngắn mạch 03 pha (xuất hiện tức thì tại điểm sự cố và sau sự cố thoáng qua) từ hệ thống điện của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối vào hệ thống điện phân phối tại điểm đấu nối; - Giá trị điện trở và điện kháng thứ tự không của hệ thống điện của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối tính từ điểm đấu nối; - Giá trị điện áp trước khi sự cố phù hợp với dòng sự cố lớn nhất; - Giá trị điện trở và điện kháng thứ tự nghịch của của hệ thống điện của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối tính từ điểm đấu nối; - Giá trị điện trở và điện kháng thứ tự không của mạch tương đương Pi của của hệ thống điện của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối. Khoản 3 Điểm d) Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất: d) Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất: d) Yêu cầu về mức độ dự phòng Đối với Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối có nhu cầu nhận điện từ hai nguồn