Thông Tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối . Điều 102. Hiệu lực thi hành
từ lưới điện phân phối, trong đó đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin về các phụ tải có thể gây ra dao động quá 5% tổng công suất của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối tại điểm đấu nối và mức gây nhấp nháy điện áp của các phụ tải đó. PHỤ LỤC 2C THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN 110 KV (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân phối) I. THÔNG TIN CHUNG 4. Đặc tính phụ tải và các yêu cầu khác có liên quan tới phụ tải điện. Yêu cầu Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối phải cung cấp các thông tin sau đây: - Chi tiết về các thành phần phụ tải của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối, trong đó đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin về các phụ tải có thể gây ra dao động quá 05 % tổng công suất của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối tại điểm đấu nối và mức gây nhấp nháy điện áp của các phụ tải đó. - Các chi tiết sau đây về đặc tính phụ tải tại từng điểm đấu nối: Thông số Đơn vị Hệ số công suất trong chế độ nhận công suất phản kháng Độ nhạy của phụ tải với điện áp MW/kV, MVAr/kV Độ nhạy của phụ tải với tần số MW/Hz, MVAr/Hz Dự kiến mức độ gây mất cân bằng pha cực đại và trung bình % Dự kiến mức độ gây sóng hài tối đa Dự kiến mức độ gây nhấp nháy điện áp ngắn hạn và dài hạn Tỷ lệ thay đổi tải bao gồm cả tăng lên và hạ xuống kW/s và kVAr/s Bước thời gian lặp lại ngắn nhất của độ dao động phụ tải giây (s) Độ lớn của bước thay đổi lớn nhất trong nhu cầu điện kW và kVAr - Các yêu cầu khác có liên quan tới phụ tải điện. PHỤ LỤC 2D THÔNG TIN VỀ NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG CÓ ĐỀ NGHỊ ĐẤU NỐI (ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRỞ LÊN) (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân phối) Thông tin áp dụng cho các nhà máy điện, tổ máy phát điện của khách hàng lớn sử dụng lưới điện phân phối đề nghị đấu nối gồm: 4. Mô tả kỹ thuật của mỗi tổ máy phát điện Các thông số và giá trị sau: - Điện kháng đồng bộ dọc trục Xd; - Điện kháng quá độ dọc trục X’d - Điện kháng tiền quá độ chưa bão hòa dọc trục X’’d; - Điện kháng đồng bộ ngang trục Xq; - Điện kháng quá độ chưa bão hòa ngang trục X’q; - Điện kháng tiền