Thông Tư 22/2014/TT-BKHCN quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng . Điều 4. Thu gom chất thải phóng xạ
Khoản 1. Chất thải phóng xạ dạng rắn phải được thu gom, phân tách khỏi chất thải không phóng xạ và phân loại dựa trên chu kỳ bán rã của các nhân phóng xạ, hoạt độ phóng xạ có trong chất thải và đặc tính hóa lý của chất thải (đốt được, nén được, kim loại hay chất thải sinh học)‎ theo quy định phân loại chất thải phóng xạ tại Phụ lục I Thông tư này để phục vụ cho bước quản lý tiếp theo. Việc thu gom chất thải phóng xạ dạng rắn phải bảo đảm các yêu cầu sau: Khoản 1 Điểm a) Chất thải phóng xạ dạng rắn phải được thu gom theo từng loại riêng biệt; Khoản 1 Điểm b) Khi thu gom chất thải phóng xạ dạng rắn trong thùng đựng thì thùng phải có nắp đậy, đóng mở bằng bàn đạp chân, có lót bao hoặc túi nylon ở trong, được thiết kế che chắn thích hợp để bảo vệ chống chiếu ngoài cho nhân viên bức xạ và có dấu hiệu cảnh báo bức xạ dán bên ngoài. Bao, túi thu gom chất thải phóng xạ phải có màu khác nhau cho các loại chất thải phóng xạ khác nhau; Khoản 1 Điểm c) Các thùng, bao, túi đựng chất thải phóng xạ dạng rắn sau khi thu gom phải được bao gói cẩn thận, dán nhãn thông tin nhận dạng trước khi chuyển vào nơi lưu giữ tạm thời với các thông tin trên nhãn như sau: - Số nhận dạng của thùng, bao, túi đựng; - Nhân phóng xạ có trong chất thải; - Phân loại của chất thải; - Nơi phát sinh chất thải; - Các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn khác (ví dụ nguy hiểm hóa học, truyền bệnh, cháy nổ); - Suất liều phóng xạ bề mặt thùng, bao, túi đựng và ngày tháng năm đo. Khoản 1 Điểm d) Chất thải phóng xạ dạng rắn được thu gom phải lập thành hồ sơ với các thông tin: - Số lượng chất thải phóng xạ rắn được thu gom; - Thông tin nhận dạng của từng thùng, bao, túi đựng chất thải phóng xạ; - Ngày tháng năm đưa vào nơi lưu giữ. Khoản 2. Chất thải phóng xạ dạng lỏng (sau đây gọi là nước thải phóng xạ) phải được thu gom tách khỏi nước thải không phóng xạ vào các bể chứa hoặc các bình đựng. Việc thu gom nước thải phóng xạ phải bảo đảm các yêu cầu sau: Khoản 2 Điểm a) Khi thu gom nước thải bằng bình đựng thì bình phải được thiết kế che chắn thích hợp để bảo vệ chống chiếu ngoài cho các nhân viên và bảo đảm ngăn ngừa việc rò rỉ nước thải phóng xạ ra môi trường. Bình đựng nước thải phóng xạ thu gom phải đặt trong một thùng kim loại, giữa thùng kim loại và bình phải đổ chất hấp thụ để hấp thụ nước rò rỉ. Bình đựng và thùng bên ngoài phải có nắp đậy kín, có gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ; Khoản 2 Điểm b) Các bình đựng thu gom nước thải phóng xạ phải dán nhãn thông tin nhận dạng như quy định đối với thùng, bao, túi thu gom chất thải dạng rắn trước khi chuyển vào nơi lưu giữ tạm thời; Khoản 2 Điểm c) Các bể thu gom nước thải phóng xạ phải được bố trí và thiết kế bảo đảm các yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư này. Khoản 2 Điểm d) Nước thải phóng xạ thu gom phải được lập thành hồ sơ và lưu giữ với các thông tin: - Số lượng bình đựng nước thải phóng xạ thu gom và thông tin nhận dạng của từng bình; - Lượng nước thải phóng xạ (m3) và ngày tháng năm được thu gom vào các bể chứa; - Các nhân phóng xạ chính có trong nước thải và nơi phát sinh nước thải. Khoản 3. Chất thải phóng xạ sau