Nghị Định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí . Điều 50. An toàn đối với trạm nạp LPG vào chai
 Khoản 1. Không được bố trí trạm nạp LPG vào chai ở tầng hầm hoặc trong các tầng nhà của chung cư, nhà cao tầng. Khoản 2. Sàn trạm nạp phải bằng phẳng, bằng hoặc cao hơn mặt bằng xung quanh. Trường hợp sàn được nâng cao thì khoảng trống bên dưới được lấp kín hoặc nếu để trống phải có biện pháp thông thoáng. Không được cất giữ, bảo quản các đồ vật, các chất dễ cháy ở trong khoảng trống này. Khoản 3. Thực hiện nạp LPG vào chai theo đúng quy trình nạp của trạm nạp. Lượng nạp LPG vào chai phải theo đúng khối lượng quy định với mỗi loại chai tương ứng. Khoản 4. Các chai sau khi nạp LPG phải được kiểm tra độ kín, được dán nhãn hàng hóa trên vỏ chai và niêm phong van chai. Khoản 5. Các kho chứa LPG chai của trạm nạp LPG phải tuân thủ các quy định tại Điều 57 của Nghị định này. Khoản 6. Không được nạp LPG vào chai và phải thực hiện đánh giá loại bỏ hoặc sửa chữa/kiểm định chai trong các trường hợp sau: Khoản 6 Điểm a) Khối lượng vỏ không đọc được hoặc không có; Khoản 6 Điểm b) Chai có khuyết tật hoặc hư hỏng ở tay cầm hoặc vành chân đai; Khoản 6 Điểm c) Chai có khuyết tật về vật lý ở thành chai; Khoản 6 Điểm d) Chai bị ăn mòn nhìn thấy được; Khoản 6 Điểm đ) Chai có vết cháy do hồ quang, hỏa hoạn; Khoản 6 Điểm e) Chai, van hoặc các cơ cấu giảm áp suất (nếu được trang bị) bị rò rỉ hoặc hư hỏng; Khoản 6 Điểm g) Chai quá thời hạn kiểm định; Khoản 6 Điểm h) Chai chưa được kiểm định hoặc không thể xác định được thời hạn kiểm định.