Nghị Định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí . Điều 51. An toàn trạm nạp khí vào phương tiện vận tải
 Khoản 1. Phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 03 m từ bồn chứa nổi tới hàng rào bao quanh. Khoản 2. Phải lắp khớp nối tách rời giữa cột bơm và ống mềm để cấp khí cho phương tiện vận tải. Khoản 3. Cột bơm phải đặt cách bồn chứa khí ít nhất 10 m. Khoản 4. Phải đặt cột bơm và điểm nối ống dẫn khí nạp cho phương tiện tại nơi thông thoáng, ngoài trời và có mái che. Khoản 5. Ống công nghệ đặt trên mặt đất và phương tiện đến giao nhận khí phải được nối tiếp đất. Khoản 6. Đối với bồn chứa nổi trong trạm nạp có dung tích lớn hơn 20 m3 thì phải có hệ thống phun nước làm mát đỉnh bồn chứa.