Nghị Định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí . Điều 52. An toàn đối với trạm cấp khí
 Khoản 1. Khoảng cách từ bồn chứa khí tới bồn chứa chất lỏng dễ cháy khác có điểm bắt cháy dưới 65°C không được nhỏ hơn 07 m. Khoản 2. Quy định đối với khu vực tiếp nhận khí từ xe bồn Khoản 2 Điểm a) Tại lối vào dành cho xe bồn, phải có biển báo hạn chế tốc độ; Khoản 2 Điểm b) Khu vực tiếp nhận xe bồn phải có ký hiệu đánh dấu rõ ràng, phải có biển báo hiệu vị trí tiếp nhận xe bồn và không cho người không có nhiệm vụ qua lại khi nhập khí vào bồn chứa; Khoản 2 Điểm c) Đầu xe bồn khi nhập khí phải hướng ra đường chính hoặc đường thoát hiểm và không bị cản trở khi sơ tán khẩn cấp. Khoản 3. Phải đảm bảo cho xe chữa cháy ra, vào trạm trong trường hợp cần thiết. Khoản 4. Các thiết bị đặt trong khu vực có nguy cơ bị hư hại phải được bảo vệ bằng các biện pháp an toàn như rào chắn, cột sắt, cột bê tông và có biển cảnh báo. Các thiết bị an toàn này phải không làm ảnh hưởng tới độ thông thoáng của khu vực tồn chứa khí.