Thông Tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối . Điều 102. Hiệu lực thi hành
Khoản 10. Dự báo tính sẵn sàng - Yêu cầu bảo dưỡng dự kiến: …Tuần/năm; - Khả năng sẵn sàng (lấy từ yêu cầu bảo dưỡng được lập lịch dự kiến); - Khả năng sẵn sàng tỷ lệ công suất phát theo mùa MW; - Khả năng sẵn sàng tuyệt đối; - Khả năng sẵn sàng bộ phận; - Xác suất ngừng chạy ép buộc; - Giới hạn điện năng; - Phát điện ngày (GWh); - Phát điện tuần (GWh); - Phát điện tháng (GWh); - Phát điện năm (GWh). Đối với nhà máy thủy điện phải cung cấp thêm dữ liệu về công suất phát và điện năng dự kiến cho mỗi tháng của năm và các thông tin liên quan đến thủy văn, thủy năng, cụ thể như sau: A. NĂNG LƯỢNG SƠ CẤP - THỦY NĂNG: A.1. Các thông số hồ và điều tiết hồ chứa: Khoản 11. Số liệu kỹ thuật của các thiết bị điện tại điểm đấu nối Khoản 11 Điểm a) Thiết bị đóng cắt: cầu dao, dao cách ly của các mạch đấu nối liên quan tới điểm đấu nối - Điện áp vận hành định mức; - Dòng điện định mức (A); - Dòng cắt ngắn mạch 03 pha định mức (kA); - Dòng cắt ngắn mạch 01 pha định mức (kA); - Dòng cắt tải 03 pha định mức (kA); - Dòng cắt tải 01 pha định mức (kA); - Dòng ngắn mạch 03 pha nặng nề nhất định mức; - Dòng ngắn mạch 01 pha nặng nề nhất định mức; - Mức cách điện cơ bản-BIL (kV). Khoản 11 Điểm b) Máy biến áp - Điện áp định mức và bố trí cuộn dây; - Công suất định mức MVA của mỗi cuộn dây; - Cuộn dây phân áp, kiểu điều áp (dưới tải hoặc không), vùng điều áp (số lượng đầu ra và kích cỡ bước điều áp); - Chu kỳ thời gian điều áp; - Bố trí nối đất (nối đất trực tiếp, không nối đất, nối đất qua cuộn kháng); - Đường cong bão hòa; - Điện trở và điện kháng thứ tự thuận của máy biến áp tại nấc phân áp danh định, nhỏ nhất, lớn nhất (R+jX trên phần trăm công suất định mức MVA của máy biến áp). Cho máy biến áp 03 cuộn dây, cả 03 cuộn dây có đấu nối bên ngoài, điện trở và điện kháng giữa mỗi cặp cuộn dây phải được tính toán với cuộn thứ 3 là hở mạch; - Điện trở và điện kháng thứ tự không của máy biến áp tại nấc phân áp danh định, thấp nhất và cao nhất (W); - Mức cách điện cơ bản (kV). Khoản 11 Điểm c) Các thiết bị bù