title: capitolato CAPPOTTO

text:
Mat ha scritto:
[snip]
> saranno le prime prove che farò appena...arrivano le vacanze di natale :-(
Se devi cominciare con la L.10 io partirei da altre cose.
> visto che devo realizzare qualcosa anche di famiglia, vediamo di capire se
> un pannello di poliuretano da tre o da quattro sia meglio,
Ovviamente e' meglio 4. ANzi, che dico, io oggi non starei assolutamente
sotto il 6 e andrei anche verso l'8.
[snip]
> p.s.: ma per ogni materiale avrò un parametro catalogato nei vari software o
> da produttore di conduzione termica,
No, attento bene, per il calcolo vanno usati i valori da norma UNI
10351, salvo che ci siano precise certificazioni del produttore.
> ma con riferimento ad un laterizio a 4 fori o multiforo o poroton o che
> altro vi e' un parametro medio sullo spessore?
Entrambe le cose: c'e' la UNI 10355 che tratta murature e solai. Solo
che non parla di Poroton, per cui ci si arrangia coi dati dei produttori.
Il fatto e' che il laterizio forato e' un materiale complesso e composto
per cui non si puo' in teoria usare una trasmittanza legata allo
spessore come per i materiali "omogenei". Entro certi limiti e'
accettabile un lambda equivalente.
> ti faccio queste domande ma spero di togliermele facilmente appena trovo
> tempo.
Un consiglio: cerca un libro per studiarti COME si fa la L.10 e
procurati le norme UNI (sono parecchie, ti conviene comprare il CD
Uniedil impianti). Questo se vuoi farla come va fatta ovviamente, se no
fai pure come credi, ma no dire in giro che stai facendo una L.10.
Non cadere nell'illusione che la L.10 sia mettere qualche numeretto in
un software e vedere cosa salta fuori.



title: capitolato CAPPOTTO

author: Tigers

text:
Mat ha scritto:
> "Tigers" <
x...@yyy.com
> ha scritto nel messaggio
> news:458040a4$0$4253$4faf...@reader1.news.tin.it...
>> Su quella ho perplessita' per l'esposizione all'umidita' (in zone
>> nebbiose tipo pianura padana) che ne riduce drasticamente l'efficacia.
>
> non mi dire che hai tenuto conto del fatto che potrebbe impregnarsi di
> umidità
> e hai fatto un calcolo di prova!?!?! :-))))
Io no, ma qualcun altro si'. La lana di vetro (anche se a dire il vero
quella per cappotti e' semirigida in pannelli, non e' il solito
"rotolone" che si usa nei sottotetti) e' particolarmente sensibile
perche' si "impregna" e perde anche il 90% del suo potere isolante. Va
da se' che il polistirolo da questo punto di vista e' quasi impermeabile...
> bhe cmq sia, io non ho ancora messo mano ai conti,
> ma da bravo muratore mio padre ha avuto una casa senza lana di roccia sul
> tetto (modello prima o poi la metto tanto e' mia.....)
> e da quando l'abbiamo messa...differenza di minimo 3-4 gradi sia d'inverno
> che d'estate
> anche se siamo nel centro della nebbia :-)))
E non e' solo quello: avra' anche avuto un maggior comfort interno (meno
"sensazione" di freddo a parita' di temperatura.
> (tetto in legno aperto, soletta in cemento)
> tu dirai..bhe da coibentazione zero... ma e' forse stato l'unico esempio
> pratico di confronto che ho finalmente avuto...
> e pensare che il solaio e' in laterizio e in parte pensavo "dovrebbe
> isolare..", e invece i soli travetti bastano per disperdere alla grande.
Scherzi? E la cappa sopra? Poi come dire che le pignatte sono "isolanti"...



title: capitolato CAPPOTTO

author: Mat

text:
bhe che dire. mi hai dato materiale sufficente a passare le vacanze :-P :-)
denghiu
Mat


title: capitolato CAPPOTTO

author: lancell

text:
Anch'io ho questi valori (premetto che non sono un tecnico ma un committente
"autodidatta") e per migliorare ancora un pochino ho scelto il latterizio
della TERMOFON da 34 malta di allettamento  isolante, intonaco 4cm
termoisolante se tutti i dati sono corretti dovrei raggiungere una U di
0,39.
Spero che tutto ciň sia abbastanza per non sprecare soldi in riscaldamento
inutilmente....
Bye bye Giuseppe.


title: capitolato CAPPOTTO

author: gala

text:
Tigers ha scritto:
> Un consiglio: cerca un libro per studiarti COME si fa la L.10 e
> procurati le norme UNI (sono parecchie, ti conviene comprare il CD
> Uniedil impianti). Questo se vuoi farla come va fatta ovviamente, se no
> fai pure come credi, ma no dire in giro che stai facendo una L.10.
>
> Non cadere nell'illusione che la L.10 sia mettere qualche numeretto in
> un software e vedere cosa salta fuori.
Potresti indicare il nome di qualche libro serio?


title: capitolato CAPPOTTO

text:
gala ha scritto:

Io ho imparato da appunti di universita' e dispense varie dei produttori
di materiale isolante, partendo da molto lontano.
Ad esempio il manualetto della Knauf e' ben fatto, ma non aggiornato al
192. Piu' recente quello Rockwool, anche fatto benino per restare sul
gratuito.
Ne ho visto uno che sembra non male della EPC libri che tratta anche la
certificazione a livello europeo, ma prima di acquistare qualcosa sto
aspettando che la situazione normativa sia stabile.



title: capitolato CAPPOTTO

text:
lancell ha scritto:
> Anch'io ho questi valori (premetto che non sono un tecnico ma un committente
> "autodidatta") e per migliorare ancora un pochino ho scelto il latterizio
> della TERMOFON da 34 malta di allettamento  isolante, intonaco 4cm
> termoisolante se tutti i dati sono corretti dovrei raggiungere una U di
> 0,39.
> Spero che tutto ciò sia abbastanza per non sprecare soldi in riscaldamento
> inutilmente....
Io quello spessore di muro che dici lo userei per isolare piu' utilmente
con un VERO isolante anziche' spendere soldi in malta isolante (che
chissa' poi come te la fanno in cantiere) e intonaco speciale.
Mettiamocelo in testa: il poroton funziona magari meglio del laterizio
ordinario, ma non e' un "isolante".
Nel tuo caso, se proprio non vuoi il cappotto, con quello spessore farei
forse una cassa vuota con 4-5-6 cm di isolante vero (lana di vetro,
polistirene), curando la correzione dei ponti termici.



title: capitolato CAPPOTTO

text:
Grazie Tigers ma ormai i blocchi della Termofon sono già arrivati e per lo
studio dei materiali ho fatto "impazzire" il mio tecnico se dovessi fare
delle uleriori modifiche credo che mi sparerebbe!!!!
Quando ho parlato con il termotecnico mi ero illuso di poter avvicinarmi
alla classe A (CASACLIMA) poi tornando con i piedi per terra ho raggiunto a
malapena la classe C (credo) che comunque non dovrebbe fare proprio
schifo!!! Il cappotto tradizionale con polistirene mi dava molto impressione
di poca traspirabilità ma in ogni modo tutti i conti che sulla carta portono
a certi risultati sono sempre molto opinabili con chi stai parlando e
giustamente poi bisogna verificare come ti viene poi eseguito il lavoro.
Bye bye Giuseppe.


title: capitolato CAPPOTTO

text:
lancell ha scritto:
> Grazie Tigers ma ormai i blocchi della Termofon sono già arrivati e per lo
> studio dei materiali ho fatto "impazzire" il mio tecnico se dovessi fare
> delle uleriori modifiche credo che mi sparerebbe!!!!
L'hai fatto "impazzire" per scegliere del poroton con malta
termoisolante? Non mi pare una scelta cosi' fuori dal mondo.
> Quando ho parlato con il termotecnico mi ero illuso di poter avvicinarmi
> alla classe A (CASACLIMA) poi tornando con i piedi per terra ho raggiunto a
> malapena la classe C (credo) che comunque non dovrebbe fare proprio
> schifo!!!
E il minimo di legge, fai un po' tu... Certo rispetto ad una casa anni
70 o precedente vai di lusso, una vecchia legge 10 post 91 puo' stare
fra la classe D bassa e la C...
> Il cappotto tradizionale con polistirene mi dava molto impressione
> di poca traspirabilità
E' un obiezione che sento spesso e mi fa sempre sorridere: ma davvero
pensate che la casa "respiri" attraverso i muri? E soprattutto, chi ha
detto che debba per forza respirare verso l'esterno?
Il respiro della casa avviene piu' convenientemente attraverso le
finestre. Certo una volta il ricambio d'aria era maggiore, per cui
serviva meno aprire le finestre e farlo a mano, per cui si ha questa
impressione, che le case "respirino" meno: ci sono solo meno spifferi.
> ma in ogni modo tutti i conti che sulla carta portono
> a certi risultati sono sempre molto opinabili con chi stai parlando e
> giustamente poi bisogna verificare come ti viene poi eseguito il lavoro.
Soprattutto l'ultima cosa: se lavorano male non e' che hai molte alternative



title: capitolato CAPPOTTO

author: mirko

text:
Tigers ha scritto:
> E' un obiezione che sento spesso e mi fa sempre sorridere: ma davvero
> pensate che la casa "respiri" attraverso i muri? E soprattutto, chi ha
> detto che debba per forza respirare verso l'esterno?
>
> Il respiro della casa avviene piu' convenientemente attraverso le
> finestre. Certo una volta il ricambio d'aria era maggiore, per cui
> serviva meno aprire le finestre e farlo a mano, per cui si ha questa
> impressione, che le case "respirino" meno: ci sono solo meno spifferi.
>
Per essere precisi la quantità di vapore che se ne va dall'edificio
attraverso le chiusure (muri e tetto) è dell'ordine medio del 3%.
Il resto, cioè praticamente tutto, attraverso i ricambi d'aria voluti e
non (spifferi vari).
saluti, mirko


title: capitolato CAPPOTTO

text:
mirko ha scritto:
> Tigers ha scritto:
[snip]
> Per essere precisi la quantità di vapore che se ne va dall'edificio
> attraverso le chiusure (muri e tetto) è dell'ordine medio del 3%.
> Il resto, cioè praticamente tutto, attraverso i ricambi d'aria voluti e
> non (spifferi vari).
Interessante. Fonte?



title: capitolato CAPPOTTO

text:
Tigers ha scritto:
> mirko ha scritto:
>> Tigers ha scritto:
> [snip]
>> Per essere precisi la quantità di vapore che se ne va dall'edificio
>> attraverso le chiusure (muri e tetto) è dell'ordine medio del 3%.
>> Il resto, cioè praticamente tutto, attraverso i ricambi d'aria voluti
>> e non (spifferi vari).
>
> Interessante. Fonte?
>
L'ho trovato in diverse pubblicazioni, a memoria però non ricordo.
Di sicuro è un dato che è stato illustrato ad un convegno da un
ricercatore universitario del Trentino-Alto Adige, nell'ambito della
certificazione CasaClima-KlimaHaus (per cui di una certa affidabilità,
viste che in questo settore sono molto più avanti).
se trovo di nuovo quelle pubblicazioni non mancherò di segnalarle.
saluti, mirko


title: gallerie veicolari

author: gaimberti

text:
cerco links o libri che trattino il tema della progettazione di gallerie
veicolari.mi riferisco in particolare a gallerie urbane per
l'attraversamento veloce con veicoli elettrici.grazie a tutti,ogni piccolo
consiglio è gradito


title: gallerie veicolari

text:
gaimberti <
gaim...@libero.it
> wrote in message
n_4j9.70828$Hc7.5...@twister1.libero.it...

Magari li trovi affanculo..........ciao
--
61prla


title: primo impiego

author: Mari

text:
Ciao a tutti,
sto cercando il mio primo impiego come architetto nella zona di
Verona/Mantova, ho già spedito diversi curriculum e aspetto eventuali
risposte.
Se qualcuno mi sa segnalare studi interessanti ai quali presentare la mia
domanda ne farò tesoro.
E qualche dritta per i colloqui da chi sta dall'altra parte?
Grazie,
Mari.


title: come si fa?

author: Giovanni Fattorusso

text:
Salve ho un problema!
Non riesco a rinominare un file .bak di autocad per ricavarne  il file .dwg
originale.
Se lo rinomino dalle proprietą mi accorgo che il nome dos ha sempre una
estensione .bak,
e poi l'icona non muta rimane la stessa.
Bha??????
Ciao Grazie per l'attenzione!


title: come si fa?

text:
Devi rinominarlo in ambiente dos.
Giovanni Fattorusso <
fag...@freemail.it
> wrote in message
8qik40$i6a$1...@lacerta.tiscalinet.it...



title: come si fa?

author: ilFede

text:
Il Sat, 23 Sep 2000 18:05:18 +0200, "Giovanni Fattorusso"
<
fag...@freemail.it
> scrisse:
>Salve ho un problema!
>
>Non riesco a rinominare un file .bak di autocad per ricavarne  il file .dwg
>originale.
>Se lo rinomino dalle proprietą mi accorgo che il nome dos ha sempre una
>estensione .bak,
>e poi l'icona non muta rimane la stessa.
>
>Bha??????
Hai win95/98, vero? La visualizzazione delle estensioni e'
disabilitata, vero?
Allora: disabilita questa "meravigliosa funzione" e correggi
l'estensione e il gioco e' fatto.
--
sign under contruction


title: Chair 03s

author: CreActive

text:
la presentazione del progetto Chair 03s
CreActive Studio © 2000
http://stud.iuav.it/~bttnrc01/sedia/sedia.html
richiede plug-in Flash e browser di generazione 4.x
--
• E N R I C O   G.   B O T T A •


title: Chair 03s

author: Jordan

text:
Bella la presentazione in Flash!
Mi piace anche la sedia, complimenti.
Il progetto è già stato sviluppato nel dettaglio?... se è così mi piacerebbe
osservare il sistema di aggancio delle parti (se non è top-secret! :-))
Jordan
CreActive <
CreA...@superdada.com
> wrote in message
397B98CD...@superdada.com...
> la presentazione del progetto Chair 03s
> CreActive Studio © 2000
>
>
http://stud.iuav.it/~bttnrc01/sedia/sedia.html
>
> richiede plug-in Flash e browser di generazione 4.x
>
> --
> . E N R I C O   G.   B O T T A .
>
>


title: Chair 03s

text:
Jordan wrote:
> Bella la presentazione in Flash!
> Mi piace anche la sedia, complimenti.
> Il progetto è già stato sviluppato nel dettaglio?... se è così mi piacerebbe
> osservare il sistema di aggancio delle parti (se non è top-secret! :-))
>
> Jordan
intanto grazie.
Per ora stiamo sviluppando l'idea, intorno alla quale speriamo di raccolgiere
qualche azienda. Poi passeremo all'ingegnerizzazione e prototipazione della
sedia.
Pero' posso aggiungere, riguardo ai sistemi di aggancio (il piu' complicato e'
per lo schienale), che il nostro obiettivo e' raggiungere una soluzione piu'
"seamless" possibile, che probabilmente consistera' in strutture di
irrigidimento nascoste all'interno delle parti stesse e al ricorso a plastiche
trasparenti per le eventuali parti esterne, che dovranno comunque essere
contenute al minimo.
--
• E N R I C O   G.   B O T T A •


title: Chair 03s

text:
Prima di tutto complimenti per la presentazione, ed ora qualche domanda:
Ma non hai paura che l'eventuale azienda interessata ti freghi l'idea e ...
tanti saluti?
Come pensi di poterti tutelare?
Ti pongo queste domande perchè anch'io ho in cantiere un progetto da diverso
tempo e capisco che per promuoverlo bisogna farlo vedere in giro, ma fino ad
ora è rimasto nel mio hard disk e li starà fino a quando non avrò qualche
soldo per realizzare il prototipo, tutelarlo e solo dopo promuoverlo.
Ciao e complimenti ancora per il tuo lavoro!
http://members.tripod.it/LightWorks/castel/castel.htm


title: Chair 03s

text:
"castelmare.f" wrote:
> Prima di tutto complimenti per la presentazione, ed ora qualche domanda:
> Ma non hai paura che l'eventuale azienda interessata ti freghi l'idea e ...
> tanti saluti?
Beh, alle imprese che ho contatto mi sono curato di notificare il link tramite
una posta elettronica con ricevute (invio e riscossione) che se non altro sono
documentazioni utili per certificare le date del progetto e gli indirizzi ai
quali e' stato segnalato. Se una qualsiasi di queste aziende si azzarda a
rubare scatta la denuncia e le email ormai fanno testo.
Riguardo ai privati il discorso e' un po' piu' complesso, Falsh consente di
elaborare presentazioni criptate, fermo restando che gia' di perse Flash
consente un livello di tutela del copyright molto maggiore rispetto al normale
HTML, dove ad esempio le immagini potrebbero essere copiate molto facilmente.
Se poi uno e' cosi bravo da rubare l'idea, qualora volesse commercializzarla
dovrebbe rivolgersi ad una ditta che la prima cosa che farebbe e' chiedere se
il materiale e' originale, onde non incorrere nelle ritorsioni di cui sopra.
> Come pensi di poterti tutelare?
>
> Ti pongo queste domande perchè anch'io ho in cantiere un progetto da diverso
> tempo e capisco che per promuoverlo bisogna farlo vedere in giro, ma fino ad
> ora è rimasto nel mio hard disk e li starà fino a quando non avrò qualche
> soldo per realizzare il prototipo, tutelarlo e solo dopo promuoverlo.
Purtroppo un certo margine di rischio c'e' sempre, e anche se il prodotto fosse
comercializzato, nel caso avesse anche un minimo successo sarebbe copiato
immediatamente, magari con piccole insignificanti modifiche. Quindi non ci se
la puo' prendere piu' di tanto.
Credo comunque che la miglior cosa sia rendere le cose pubbliche con alcuni
accorgimenti. Il NG, apparentemente un posto molto rischioso, e' in realta
abbastanza sicuro grazie agli archivi che vengono mantenuti, DEJA sara' sempre
in grado di dimostrare quando e chi ha postato un certo messaggio.
Quindi il mio consiglio e' di non spedire e stampare niente: solo internet, con
gli accorgimenti di cui sopra (uso di presentazioni Flash criptate)
> Ciao e complimenti ancora per il tuo lavoro!
>
http://members.tripod.it/LightWorks/castel/castel.htm
ciao e grazie



title: xxx

author: Marco


title: ARBELO

author: kisny

text:
Qualcuno saprebbe svelarmi cos'è un arbelo?
Grazie


title: ARBELO

author: Ugo Tedeschi

text:
...L'albero di un dislessico? :)) Scherzo!
L'arbčlo č una figura piana delimitata da 3 semicirconferenze ottenuta
dividendo ad arbitrio un segmento AB in 2 parti AC, CB e costruendo, da una
stessa parte rispetto ad AB, le tre semicirconferenze di diametri AB, AC e
CB.
Ciao, ciao
P.S. A chi non fosse stato chiaro il mio tentativo di spiegazione invio dwg
esplicativo.
kisny <
ki...@iol.it
> wrote in message
XV9w3.20005$98.1...@typhoon.libero.it...
> Qualcuno saprebbe svelarmi cos'č un arbelo?
>
> Grazie


title: Quanto prende un disegnatore?

author: Vincenzo

text:
Qualche tempo fa c'č stato qualcuno che ha chiesto quanto prendesse un
disegnatore cad: tutti quelli che hanno risposto hanno parlato di una
tariffa oraria, io piuttosto vi chiedo quanto prende un disegnatore per ogni
singola tavola? Inoltre se nelle tavole sono compresi anche dei prospetti
materici (si tratta di una tesi di recupero) il prezzo aumenta o rimane lo
stesso? Vi prego di rispondermi poichč č il mio primo lavoro del genere e
non ho la piů pallida idea di quanto chiedere......
grazie a tutti


title: Quanto prende un disegnatore?

author: arturo

text: fallo gratis che fai prima


title: Forni per produrre carbone di legna

text:
Potete dirmi dove trovare informazioni su come costruire forni
di mattoni e argilla per la produzione di carbone vegetale?
Grazie
Claudio


title: OFFRO LAVORO

text: Contattatemi via mail. Trattasi di lavoro retribuito e di Urbanistica.


title: calcomp 720... é buono o cosa?

author: Jacques

text:
Un tipo mi propone di comprare il suo plotter A0 della Calcomp modello
techjet designer 720 B/N
ad 1.500.000 .  Di listino mi dice che vale 7.000.000, ...cosè  come la 1520
c'ha un bordo di 30 cm,...?
Con solo 2 anni di vita un prezzo del genere...?Cosa ne pensate?
CIAO!
--
_._._._._._._._._._._.
Radio Ungheria
ru...@freemail.it
ICQ:39152251
_._._._._._._._._._.


title: calcomp 720... é buono o cosa?

author: Emiliano

text:
Io ho un Calcomp in studio e se dovrei cambiare plotter non comprerò ma più
un Calcomp per la scarsissima assistenza e per il fatto che non fanno mai i
drivers aggiornati!!!
Probabilmente sarò costretto a cambiarlo perchè per colpa della mancanza dei
drivers appropriati non stampa quello che mi serve!!!!!!
NON LO COMPRATE MAI TANT'E' VERO CHE HO SENTITO CHE LA DITTA STA FALLENDO.
PER COMPRARE I MATERIALI DI RICAMBIO BISOGNA ANDARE IN GERMANIA PERCHé NON
C'E' PIU? NESSUN CONTATTO IN ITALIA
BELLA SCHIFEZZA!!
Jacques ha scritto nel messaggio <7icbe4$dh8$
1...@nslave1.tin.it
>...



title: calcomp 720... é buono o cosa?

author: Giuseppe Casamassima

text:
AVETE PROPRIO RAGIONE anch'io sono incappato nella rete della Calcomp con il
plotter Techjet 5500 GA , problemi a non finire e assistenza inesistente.
Emiliano <
cia...@lycosmail.com
> wrote in message
7ik3mc$spa$1...@nslave1.tin.it...



title: calcomp 720... é buono o cosa?

text:
Che genere di problemi, autocad ed archicad con plotmaker hanno tutti i
driver che servono!
Forse la meccanica non è buona? Comunque un plotter A0 720dpi (con rullo) ad
1,5K non si trova così facilmente o sbaglio...forse non è così un buon
affare come credevo?
A giorni devo confermare l'acquisto! Fatemi sapere presto qualcosa
CIAO e grazie per l'interessamento
--
_._._._._._._._._._._.
Radio Ungheria
ru...@freemail.it
ICQ:39152251
_._._._._._._._._._.
Giuseppe Casamassima <
uk...@tin.it
> wrote in message
7j3sv5$he0$1...@fe1.cs.interbusiness.it...



title: Catùs - Arte Design Tendenze

author: ARTnews

text:
Gentile amico,
un nuovo punto d'incontro con l'arte e il design esiste a Bologna da
due anni ed č dall'anno scorso anche presente su internet.
Si chiama: Catůs - Arte Design Tendenze
"Catůs Design" č un marchio registrato che commercializza opere
d'artisti, architetti, designer e artigiani italiani e d'altri paesi del
mondo. Queste opere formano collezioni di oggetti che si possono vedere
nella nostra sede o visitando il nostro sito internet
http://www.catus.it
"Catůs Arte" organizza nello spazio espositivo mostre personali o
collettive, proponendo sia personaggi emergenti che protagonisti del
mondo dell'arte contemporanea.
La sede di Catůs si trova nel cuore del centro storico. Si puň visitare
liberamente di sera, il martedě e il giovedě, dalle 19 alle 23, nei
giorni restanti e negli altri orari su appuntamento telefonando
o inviando un fax al numero
+39-051272638
 oppure attraverso e-mail alla
seguente mailbox:
des...@catus.it

Catůs non ha vetrine, č un mondo da scoprire e rappresenta un modo di
vivere. L'atmosfera, che č diversa dai tradizionali spazi espositivi, si
coglie giŕ dall'ingresso al palazzo. Si suona il campanello e si sale al
primo piano dove si trova: una galleria d'arte, la sede di un marchio di
design, uno studio di progettazione architettonica e l'abitazione della
fondatrice.
Sul pianerottolo l'entrata č illuminata da lampade-sculture  e
attraversando la soglia, l'ambiente č accogliente e senza formalismi. Lo
spazio č ampio luminoso e ben articolato, un contenitore ideale per
diversi stili e forme d'arte. Dalle finestre si vedono le torri e i
tetti di Bologna che creano l'unico collegamento con il mondo reale.
Ogni esposizione č curata, illuminata e allestita dall'architetto,
cercando di creare delle atmosfere piů appropriate per le opere esposte.
Al di fuori delle sale espositive, dedicate alla mostra in corso, si
trovano l'atelier e lo studio nei quali si possono vedere: la
collezione di design e le opere degli artisti permanenti di Catůs
rispettivamente.
Pertanto, dopo questa presentazione che speriamo abbia reso un'idea della
filosofia di Catůs, ti invitiamo a visitare il nostro sito internet
http://www.catus.it
 e se maggiormente incuriosito, anche lo spazio
espositivo, convinti che la nostra
attivitŕ possa essere di tuo interesse.
Certi di un positivo riscontro, ti ringraziamo per l'attenzione prestataci
rivolgendoti i nostri cordiali saluti.
Catůs
Catůs - Arte Design Tendenze
http://www.catus.it
des...@catus.it
"Best site" segnalato sulla rivista "Inter.net"


title: Isolamento termico di tetti e pareti

text:
Per risparmiare sulle spese di riscaldamento.
Per aumentare la temperatura dei locali.
Per eliminare le formazioni di umidità e muffa
visitate il sito
www.bianchedi.com
cordialmente
bianchedi shelter shield
p.za
 conciliazione 2-20123 milano
tel.02-481.77.11--fax.02-481.75.15
e-mail:
r.bia...@libero.it
--
Posted from
smtp3.libero.it
 [193.70.192.53]
via Mailgate.ORG Server -
http://www.Mailgate.ORG


title: tolleranza verticalità

author: Gianni

text:
Dove posso trovare le tolleranze di verticalità per murature rivestite con
mattoni a faccia vista?
Grazie


title: materiale per terrazza

author: nn

text:
 Dovendo ristrutturare una terrazza a sbalzo (sotto non ho nessun
locale)
1) quale puo' essere la soluzione per evitare che l'acqua piovana filtri
dalle  mattonelle  nuove (o dai giunti) che andro' a mettere?
2)  Interporre una guaina tra solettina e mattonelle
ed eventualmente che tipo di guaina: cioè ne esiste una specifica per
terrazze?
3) oppure spalmare qualche sostanza sopra la soletta prima di fissare le
mattonelle;
    una volta mi sembra di aver letto di un materiale che si spalma e
dopo diventa tipo una camera d'aria come elasticità e colore e mi
sembra che la pubblicità diceva pure
che dura di più nel tempo  della guaina classica.
4) Oppure pavimentare e sigillare con malta o sostanza che non fa
passare acqua, però credo che  serva un materiale molto elastico:
    ci sono ?,  sono affidabili e nel tempo durano o perdono di
efficacia?
5) Inoltre, sotto il pavimento la guaina quando dura?
6)  la membrana che si spalma quanto dura ? (se qualcuno la conosce)
7) Per la pavimentazione che materiale è consigliabile come mattonelle?:
    qualcosa di leggero, antiscivolo e che resista agli agenti
   atmosferici tipo gelo etc..


title: materiale per terrazza

author: giovanna

text:
"nn" <
NOTNOTS...@lycos.it
> wrote in message
news:3CFF9E1F...@lycos.it

Punti 1,2 e 3: consigliamo di fare un massetto pari e liscio (tirato ad
intonaco civile); è meglio utilizzare un materiale che
si spalma (esempio RASOLASTIK di Technokolla) e che dura molto di più
della guaina classica.
Punto 4: non esistono materiali molto elastici
Punti 5 e 6: la membrana che si spalma dura molto di più della guaina
classica perchè più elastica, viene garantita per 25 anni, ma ha una
durata molto maggiore.
Punto 7: consigliamo il gres porcellanato, eventualmente nella finitura
strutturata che ha migliori caratteristiche di antiscivolo, posato con
una fuga di 3 mm., stuccato con Tecnostuk+TC Stuk (Technokolla),
prevedendo giunti di frazionamento ogni 25/30 mq. riempiti con prodotto
elastico ed impermeabile.
giovanna
http://www.irisceramica.it
http://www.bottegadarte.irisceramica.it
--
Posted via Mailgate.ORG Server -
http://www.Mailgate.ORG


title: ronchamp

author: gian marco montemurro

text:
sto cercando disperatamente il progetto della cattedrale di Ronchamp (si
scrive cosě credo) del magico Le Corbusier
non necessariamente l'originale, e se in formato CAD meglio!
c'č qualcuno che mi puň aiutare?
grazie


title: ronchamp

author: Liz

text:
On Fri, 24 Apr 1998 07:37:19 +0200, gian marco montemurro <
gia...@tin.it
>
wrote:
>sto cercando disperatamente il progetto della cattedrale di Ronchamp (si
>scrive così credo) del magico Le Corbusier
Purtroppo non ce l'ho, ma siccome anche per me L.C. è magico, se ti arriva
qualcosa, me lo trasmetti ????
Grazie, Luisa
Gli elementi architettonici sono la luce, l'ombra, il muro e lo spazio"
(L.C.)


title: collaborazioni

text:
geometra provincia di padova ricerca collaborazioni in Padova e provincia e
alto rodigino
edilizia - urbanistica - 494 - burocrazia (iter pratiche) - assistenze
notarili - successioni - problematiche fiscali relative ad immobilied altro
scrivere a
serg...@libero.it


title: musica ed architettura

author: Davide

text:
domanda, a quale genere musicale associate l'architettura?
io al Jazz


title: musica ed architettura

author: Bart

text:
Davide wrote:
> domanda, a quale genere musicale associate l'architettura?
>
> io al Jazz
peccato però essere circondati da cacofonia edile...


title: musica ed architettura

author: lu

text:
Nel suo scritto precedente, Davide ha sostenuto :
> domanda, a quale genere musicale associate l'architettura?
>
> io al Jazz
non che il giochino non possa essere divertente, ma piano.
dovresti considerare la possibilita' di specificare,
che a me per esempio bernini evoca una musica diversa da Peter
Beherens.
--
luca
www.bamia.net


title: musica ed architettura

author: Marco a.k.a. Akrom

text:
Scriveva Davide lunedì, 14/07/2008:
> domanda, a quale genere musicale associate l'architettura?
>
> io al Jazz
hum...
a sentimento ti direi elettronica e rock progressive.
poi se invece devo mettermi a pensare a rapporti armonici ecc la
questione si complica... ma c'è una frase bellissima di non ricordo
chi...
"l'architettura è musica cristallizzata"
--
- akrom is my nick -
BLACKOUT69.com - underground music webzine -
http://www.blackout69.com
http://www.myspace.com/blackout69
http://www.myspace.com/akromusic
P.O.D.


title: musica ed architettura

author: myriza

text:
On 14 Lug, 00:06, "Davide" <davidedileoNOS...@NOSPAMalice.it> wrote:
> domanda, a quale genere musicale associate l'architettura?
Quale architettura? Una domanda posta così sembra un invito per chi la
spara più grossa.
Sarebbe interessante vedere come si sono associate architettura e
musica; ad esempio il rapporto fra Renzo Piano e Luciano Berio o,
ancora di più, approfondire la conoscenza di un personaggio come
Iannis Xenakis, che ha lasciato un segno importante in entrambi i
campi.


title: Dottorandi uniamoci

author: Francesco Francese

text:
Cari colleghi, mi č caduta tra capo e collo la notizia che il 3 Marzo ho
l'esame di ammissione ad un dottorato di ricerca a Pescara, c'č fra voi
qualche anima pia che puň darmi notizie su come funziona il tutto, sono
alla mia prima esperienza.
Grazie


title: Sito web ditta Cesam

author: Marketing

text:
La Cesam S.n.c. annuncia l'apertura del suo sito web che vuole essere un
nuovo punto d'incontro e di contatto anche con gli architetti.
Visitatelo!
grazie
http://www.cesamsnc.com
in...@cesamsnc.com


title: prova

author: Ambrogio

text: questa è solo una prova


title: concorso ufficio tecnico

author: Briv

text:
Vorrei partecipare a un concorso per 1 posto di tecnico (arch. o ing.)
all'interno del comune.
Nel bando dice che la seconda prova scritta è la "Redazione di un progetto
referentesi ad opere pubbliche o alle discipline urbanistiche".
Qualcuno di voi ha fatto conocorsi del genere e mi sa dare qualche
indicazione su che tipo di progetto potrebbe essere?
Altre indicazioni su questo tipo di concorsi?
Grazie


title: concorso ufficio tecnico

author: Angel

text:
Briv wrote:


> Grazie

       Edilizia convenzionele,sedi munipali,mattatoi,rimesse,scuole,caser-
                me C.C. VV.FF,etc
       Infrastrutture:strade,acquedotti,fognature,campi di calcio etc.

       Discipline:gestione rifiuti,viabilita',organizzazione mostre ed
                 eventi,coordinamento evacuazioni,calamita',protezione
                 civile etc.
       Come dire superenalotto! Auguri! Angela
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad
ab...@newsland.it


title: esame di sato-libri

author: marco-news

text:
sapete consigliarmi i libri per sostenere la prova per l esame di stato?
è meglio il ceccarelli o il bertelli?
altri?
grazie
marco


title: esame di sato-libri

text:
"marco-news" <
marco...@libero.it
> ha scritto nel messaggio
news:kTPHi.114607$%k.26...@twister2.libero.it...

Io ho il Bertelli, all'inizio non mi piaceva molto, però alla fine posso
dirti che è fatto bene....spero solo di fare questo esame al + presto dato
che mi è stato rinviato di 20 giorni, 3 giorni prima di farlo. :-(
L'unica cosa però, è che dovresti poi studiare delle cose da internet
riguardo ad eventuali cose integrative come ad esempio, il decreto 163/2006
che sostituisce la Legge Quadro o alcune cose di tecnologia.
Se vai sul sito professionearchitetto troverai sia delle probabili domande
sia alcune risposte fatte anche bene cliccando al link wikicad che si trova
in alto a destra.
Ciao


title: (OT) PROVA

author: Andso

text:
la chiave č questa: guardare/osservare/vedere/immaginare/inventare/creare.
L.C.
lunedě 22 novembre ore12.15


title: sostituzione termosifone con termoarredo

author: Fabry

text:
Vorrei togliere un termosifone da dietro alla porta del bagno, e sostituirlo
con un termoarredo,
da installare sopra il bidet.
C'e' una discussione con l'idraulico, circa la dimensione del termoarredo.
Lui dice che serve da cm. 75(l)x180(h).
Io dico 45(l)x150(h).
Il bagno è grande cm. 175(largo)x300(lungo)x270(alto).
Il lato lungo (mt. 3) del bagno è esposto a sud, prende il sole tutto l'anno
per
tutta la mattina dalle 9 alle 14,30.
Appunto, sembrano esserci questioni di dimensioni, in quanto il
tecnico indica come necessario un radiatore con resa termica pari a 1104
Watt, che dovrebbe avere le dimensioni di cm. 75x180.
Ciò renderebbe necessario un termoarredo di dimensioni tali, da renderne
impossibile il collocamento in detta posizione, sopra il bidet (a sx c'è
la cassetta del water, a dx la vasca).
Invece, secondo la formula fornitami da amico idraulico:
A (175 cm.) x B (300 cm.) x H (270 cm.) x 4.5 x10 = kl/cal x 1.16 = watt
Cioè 637 kl/cal.           ovvero             738,92 watt.
Dove A, B, H, sono le dimensioni del locale bagno.
Quindi, secondo tale calcolo, sarebbe sufficiente un termoarredo di potenza
pari almeno a 738,92 watt, ovvero di dimensioni pari a cm.  45(L) x 150 (H).
Invece, l'idraulico dell'impresa costruttrice dice che applica un "DeltaT
50", che
non so cosa significhi, ma vista la posizione assolata della parete
(finestrata) del bagno,
non riesco a capire perchè il problema, se esiste, non sia risolvibile
aggiungendo
qualche elemento ad un altro radiatore, ad esempio in camera da letto,
adiacente al bagno.
Potete darmi, cortesemente, qualche chiarimento?
Grazie.
F.


author: Clanpb

text:
Noto che hai seguito il mio consiglio! A parte le varie imprecisioni il
dimensionamento è quasi corretto; se hai trovato un termoarredo che coniuga
tutte le necessità (ingombri e potenza) richieste, vai tranquillo.
Occhio a interpretare bene i dati esposti sui depliant dei temoarredi che
normalmente espongono le rese in funzione della temperatura media del
terminale, che comporta, spesso, temperatura di ingresso dell'acqua nel
termoarredo piuttosto elevata. Il deltaT di cui parla l'draulico è la
differenza di temperatura media tra la superficie del termoarredo e quella
ambiente (norm. 20 °C), per cui la temperatura dell'acqua, per un deltaT di
50 grsdi è già di per se abbastanza elevata.
ciao
Marco
"Fabry" <
xxx.vieta...@nontelodico.it
> ha scritto nel messaggio
news:4422e689$0$29099$5fc...@news.tiscali.it...



text:
deltaT di 50 gradi significa che, se l'ambiente è a 20 gradi,
l'acqua nel termoarredo è 70 gradi?
F.



text:
"Fabry" <
xxx.vieta...@nontelodico.it
> ha scritto nel messaggio
news:44244d6b$0$29115$5fc...@news.tiscali.it...
> deltaT di 50 gradi significa che, se l'ambiente è a 20 gradi,
> l'acqua nel termoarredo è 70 gradi?
> F.
Il deltaT di 50 gradi di cui ti parla l'idraulico è un dato esposto nei
cataloghi dei costruttori di termoarredi a cui sono associate le varie rese
di questi in funzione della taglia, ossia il costruttore garantisce che con
quel deltaT è assicurata la prestazione riportata nel catalogo.
scaricati la scheda tecnica da questo link:
http://www.cordivari.it/prodotti/info.php?id=24&pagina=3
deltaT di 50 gradi significa che la differenza fra la temperatura media del
termoarredo e l'ambiente è di 50 gradi, questo vuol dire che la temperatura
dell'acqua in ingresso nel termoarredo deve essere superiore a 70 gradi
(l'acqua per cedere calore all'ambiente deve diminuire la sua temperatura);
come puoi verificare dal link citato, per quel termoarredo le rese sono
calcolate in funzione di acqua in ingresso di 75 gradi ed in uscita a 65
gradi.
Per quanto riguarda una stima di larga massima del calore da fornire al tuo
ambiente, di volume pari a a (1.75x3.00x2.70) = 14.175 mc, considerando una
necessità di circa 25 kcal/h per mc, si arriva ad un totale di 425.25 kcal/h
pari a 425.25x1.163 = 494 watt.
Per tener conto che il bagno ad alcuni può piacere più caldo degli altri
ambienti, che i dati riportati dai cataloghi non sempre sono veritieri, che
vogliamo tenere una temperatura di mandata dell'acqua più bassa,
dell'intermittenza dell'impianto ecc. il dato su esposto andrebbe maggiorato
di un buon 30-40%, per cui, con riferimento al link citato, dovresti
adottare la taglia superiore (600 mm x1807 mm).
Preciso di non essere uno sponsor della Cordivari e che il link suggerito è
il primo uscito con google; produttori di termoarredi ne esistono molti
altri.
ciao
Marco


text:
c'è poi il discorso che - mi dicono - l'inox rende meno del bianco.
io lo vorrei fare bianco.
>
> Il deltaT di 50 gradi di cui ti parla l'idraulico è un dato esposto nei
> cataloghi dei costruttori di termoarredi a cui sono associate le varie
> rese di questi in funzione della taglia, ossia il costruttore garantisce
> che con quel deltaT è assicurata la prestazione riportata nel catalogo.
...


text:
non ho capito perchè 425 kcal/h.
14.175 mc x 25 kcal/h per mc  fa 354.



text:
il radiatore - di colore bianco, non inox - che ho trovato io, e che entra
nello spazio disponibile,
misura:
- 450 x 1520 (h)   potenza  598 kcal.  pari a 695 watt.
oppure:
- 500 (L) x 1520 (H) potenza 663 kcal pari a 771 Watt.
entrambi con DeltaT= 50 gradi centigradi.
Come dicevo, mi dicono che il colore bianco rende più dell'inox, e questo mi
sembra confermato dal confronto
tra la mia scheda (bianco) e la tua (relativa a modello inox).
Cosa ne dici, posso scegliere uno dei due?
L'idraulico insiste che serve una potenza di 1104 Watt e uole che per
montarne uno inferiore
devo firmare una liberatoria.
F.
> calcolate in funzione di acqua in ingresso di 75 gradi ed in uscita a 65
> gradi.
> Per quanto riguarda una stima di larga massima del calore da fornire al
> tuo ambiente, di volume pari a a (1.75x3.00x2.70) = 14.175 mc,
> considerando una necessità di circa 25 kcal/h per mc, si arriva ad un
> totale di 425.25 kcal/h pari a 425.25x1.163 = 494 watt.
> Per tener conto che il bagno ad alcuni può piacere più caldo degli altri
> ambienti, che i dati riportati dai cataloghi non sempre sono veritieri,
> che vogliamo tenere una temperatura di mandata dell'acqua più bassa,
> dell'intermittenza dell'impianto ecc. il dato su esposto andrebbe
> maggiorato di un buon 30-40%, per cui, con riferimento al link citato,
> dovresti adottare la taglia superiore (600 mm x1807 mm).
...


text:
"Fabry" <
xxx.vieta...@nontelodico.it
> ha scritto nel messaggio
news:44258d6a$0$29109$5fc...@news.tiscali.it...
>non ho capito perchč 425 kcal/h.
>14.175 mc x 25 kcal/h per mc  fa 354.
hai ragione, avevo fatto il conto a 30 kcal/h a mc (tieni per buono questo).
> il radiatore - di colore bianco, non inox - che ho trovato io, e che entra
> nello spazio disponibile,
> misura:
> - 450 x 1520 (h)   potenza  598 kcal.  pari a 695 watt.
> oppure:
> - 500 (L) x 1520 (H) potenza 663 kcal pari a 771 Watt.
> entrambi con DeltaT= 50 gradi centigradi.
>
> Come dicevo, mi dicono che il colore bianco rende piů dell'inox, e questo
> mi sembra confermato dal confronto
> tra la mia scheda (bianco) e la tua (relativa a modello inox).
vero
> Cosa ne dici, posso scegliere uno dei due?
scegli il secondo
> L'idraulico insiste che serve una potenza di 1104 Watt e uole che per
> montarne uno inferiore
> devo firmare una liberatoria.
e che cosa se ne fa?
> F.
>
ciao
Marco


text:
Vuoi dire che mi consigli l'inox?
La liberatoria la vuole l'impresa costruttrice. L'appartamento è
praticamente finito,
devo solo modificare il bagno, per sostituire il termosifone con il
termoarredo.
F.
> ... vero
>
>> Cosa ne dici, posso scegliere uno dei due?
>
> scegli il secondo
>
>> L'idraulico insiste che serve una potenza di 1104 Watt e vuole che per
>> montarne uno inferiore
>> devo firmare una liberatoria.
>
> e che cosa se ne fa?
> ...


title: piranesi vs Impression

author: il marsicano

text:
Vorrei imparare un programma per ritoccare i render e, credo, al momento
le alternative migliori sono i 2 programmi in oggetto.
Secondo voi su quale mi conviene investire il tempo? Pro e contro dei
suddetti?
--
Il marsicano


title: piranesi vs Impression

author: Mr-K

text:
il marsicano ha scritto:

Bella battaglia. Sembrerebbe che autodesk (un po' in ritardo) si sia
svegliata per far terra bruciata ad un software che non aveva concorrenti.


title: info

author: Aalto, Alvar

text:
Cerco urgentemente info su biografia e opere di Alvar Aalto. Puoi aiutarmi?
--------------------------------
Inviato via
http://usenet.libero.it


title: info

author: didoarch

text:
Cosa cerchi esattamente (di notizie su Alvar Aalto si potrebbe riempire una
biblioteca....)
"Aalto, Alvar" <
sagitt...@libero.it
> ha scritto nel messaggio
news:151Z25Z208Z41Y1...@usenet.libero.it...



title: Artigiani Prov. di Cuneo

author: Aldo Nolli

text:
Esiste, in Italia, un elenco di artigiani ed imprese qualificate nella
provincia di Cuneo o per il Piemonte?
Esistono elenchi di fornitori qualificati per materiali edili, sempre
per il Piemonte o la Prov. di Cuneo?
Grazie per qualsiasi informazione.
A. Nolli


title: master real estate management polimi

author: Fiada

text:
Ciao a tutti
Vorrei avere delle informazioni sul master del politecnico a milano, di real
estate management, se qualcuno ha partecipato, come si è trovato e se è
riuscito ad inserirsi nell'azienda in cui ha fatto lo stage.
Grazie Fiada


title: Gif - Il Plastico Architettonico

author: ppebe

text:
Visita il nosro sito!
www.gifmessina.com


title: prevenzione incendi

author: federico

text:
cerco siti sulla normativa in oggetto.
Grazie.


title: le corbusier

author: spino

text:
cerco il progetto della chiesa mai realizzata. Ringrazio anticipatamente chi
puņ aiutarmi


title: IL NG E' MORTO???

author: | neo_tokio |

text:
Come da oggetto...
n!


title: IL NG E' MORTO???

author: lu

text:
ah, ma non sarai quello che vuole sapere cos'e' un otturatore lì su iaf?
ma va là, va là, che se ribbeccamo.
"| neo_tokio |" <
neo_tok...@libero.it
> ha scritto nel messaggio
news:R_Eab.329511$Ny5.10...@twister2.libero.it...
> Come da oggetto...
> n!


title: boeri su boeri, la maddalena e altro

text:
http://www.abitare.it/highlights/alcune-riflessioni-sul-g8-alla-maddalena/
e anche:
http://www.corriere.it/cronache/10_marzo_08/Era-lui-alla-Maddalena-che-controllava-ogni-cosa-sergio-rizzo_ceee5496-2a92-11df-8ae4-00144f02aabe.shtml
Il Nostro si sveglia adesso anima pura e candida.
Ed economica.
Non riflette invece su altri interrogativi che sarebbero da
approfondire.
Per esempio la selezione del gruppo di progetto.
Il Nostro � sempre stato molto bravo a fare ricerca e produrre cultura
architettonica sia con ricerche autonome (multiplicity) che con la
direzione di importanti riviste del settore (abitare e domus).
Ha partecipato anche a molti concorsi piazzandosi variamente.
Ma come si � arrivati al suo nome per la Maddalena e anche per
l'Expo2015?
Dice il Nostro:
�Eravamo di fatto esclusi dalle decisioni e dalle valutazioni
economiche di cantiere. Se avessimo avuto anche soltanto una prova di
quanto oggi � riportato dai giornali, ce ne saremmo subito andati via.
Tenga presente che in Italia non esiste una legge che tuteli gli
architetti, che gli consenta come in Francia di avere fino in fondo la
responsabilit� dell�opera. Perch� allora ho accettato?�.
...
�Oltre che per il desiderio di aiutare a realizzare un�architettura di
alto valore civile, avevo le garanzie dei massimi livelli
istituzionali: oltre al presidente della Regione Sardegna, il capo
della Protezione civile e sottosegretario Guido Bertolaso, e Angelo
Balducci, gi� Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Ci mancherebbe pure che si dovesse dubitare di una simile
committenza�.
Ma soprattutto: arriva un committente che ti offre un lavoro, tu
architetto che fai, rinunci?
Non ha rinunciato lui, non lo avrei fatto nemmeno io.
Cos� come � stato per Gregotti e la sede della Bicocca della Scala,
cos� come sar� per Libeskind e il museo del Design (o della moda).
Un committente ti assegna la progettazione di un progetto e tu,
architetto, rifiuti dicendo che ci vorrebbe un concorso?
Oh, quale anima candida, scagli la prima pietra!
C'� un sistema generale sbagliato di regole.
E l'architetto, corrotto o onesto, � quasi sempre vittima del sistema.
Anche perch� il potere � quello dei soldi e normalmente all'architetto
arrivano gli spiccioli, come si lamenta anche il Nostro.


title: boeri su boeri, la maddalena e altro

text:
Il Mon, 08 Mar 2010 13:46:23 +0100,
feder...@nospam.com
 scrisse:
>
http://www.abitare.it/highlights/alcune-riflessioni-sul-g8-alla-maddalena/
>
>e anche:
>
>
http://www.corriere.it/cronache/10_marzo_08/Era-lui-alla-Maddalena-che-controllava-ogni-cosa-sergio-rizzo_ceee5496-2a92-11df-8ae4-00144f02aabe.shtml
>
>
>Il Nostro si sveglia adesso anima pura e candida.
>Ed economica.
>
>Non riflette invece su altri interrogativi che sarebbero da
>approfondire.
>Per esempio la selezione del gruppo di progetto.
>
Scusatemi ma non avevo notato una risposta dello studio Boeri che si
trova qui:
http://lucaguido.wordpress.com/2010/02/23/chiarimenti-dallo-studio-boeri-riflessioni-sulla-maddalena/
e anche qui:
http://www.abitare.it/highlights/mineral-geopolitics/

(in fondo)


title: boeri su boeri, la maddalena e altro

author: repo

text:
<
feder...@nospam.com
> ha scritto:
>
> Scusatemi ma non avevo notato una risposta dello studio Boeri che si
> trova qui:
Scusa se non commento, ma non ho in casa del malox e la gastrite � una
brutta cosa :-((
Comunque se ti interessano queste discussioni ti invito, se gi� non l'hai
fatto, a sottoscrivere la newsletter di Luigi Prestinenza Puglisi, che
tratta di questo e altro con uno stile che io apprezzo particolarmente.
http://www.presstletter.com/
Repo


title: boeri su boeri, la maddalena e altro

text:
Il Mon, 08 Mar 2010 13:43:25 GMT, "repo" <
re...@carcerato.it
> scrisse:

visto ma non letto tutto.


title: gallerie

author: stefano tessadori

text:
Cerco indirizzi di gallerie e istituzioni che organizzano mostre di
architettura, in Italia ed estero.Cerchiamo di fare un censimento? Che
ne dite ?


title: architetto De Carlo e Magistero

author: Flavia Triozzi

text:
Oltre all'indicazione che ti ha dato Stefano posso dirti che il progetto è stato pubblicato su LOTUS n. 18 (marzo 78) e sullo monografia edita da Mondadori. Comunque De Carlo ha lo studio a Milano.
ciao Andrea
--
Automatic posted from
mail.tin.it
 [194.243.154.39]
via Mailgate Server -
http://www.mailgate.org


title: Estensione 3dmf

author: Mr JX

text:
Che estensione è?
Tnx
--
Solo perchè non mi professo detentore di chissà quale verità
Ma non per questo sono vuoto o privo di morale
Ho principi molto saldi, non prego per dolore
E' molto comodo invocarlo solo quando ci fa soffrire...
[Bluvertigo]
ICQ UIN #26617524


title: Estensione 3dmf

author: CreActive

text:
Mr JX wrote:
>
> Che estensione è?
> Tnx
QuickDraw 3D, e' proprietario mac, non so che programmi lo leggano su PC.
di solito i programmi di modellazione 3D possono importarlo.
saluti
--
________________________
• E N R I C O   G.   B O T T A •
CreActive Studio
http://www.enricogbotta.com
ICQ# 17991120


title: Estensione 3dmf

author: VitAngelo

text:
> Solo perchè non mi professo detentore di chissà quale verità
> Ma non per questo sono vuoto o privo di morale
> Ho principi molto saldi, non prego per dolore
> E' molto comodo invocarlo solo quando ci fa soffrire...
>
> [Bluvertigo]
Scusa, di quale canzone dei Bluvertigo e' questo testo??
tnx
bye bye


title: proposta per modello abitativo stile epoca del papato

author: gabri

text:
La mia casa ideale è un appartamento in un edificio stinto ed eroso dal
tempo, senza: ascensore, posto auto, porteblindate, cassaforte,
vascaidromassaggio, aria condizionata, videocitofono; inoltre tale dimora
non deve essere raggiungibile dalle auto. Insomma per me è un ideale non un
elettrodomestico. Ma qualcuno ne ha vista qualcuna?
--------------------------------
Inviato via
http://usenet.libero.it


author: © Agostino Indennitate, poeta in stoffa

text:
gabri <
a1...@hotmail.com
> wrote in message
217Z59Z58Z27Y1...@usenet.libero.it...
> La mia casa ideale è un appartamento in un edificio stinto ed eroso dal
> tempo, senza: ascensore, posto auto, porteblindate, cassaforte,
> vascaidromassaggio, aria condizionata, videocitofono; inoltre tale dimora
> non deve essere raggiungibile dalle auto. Insomma per me è un ideale non
un
> elettrodomestico. Ma qualcuno ne ha vista qualcuna?
wabi sabi?
--
per riconoscere un albero basta una foglia
(saggio suny)
www.armonieweb.it


author: Zebrauno

text:
"gabri" <
a1...@hotmail.com
> ha scritto nel messaggio news:217Z59Z58Z27Y1...@usenet.libero.it...
> La mia casa ideale è un appartamento in un edificio stinto ed eroso dal
> tempo, senza: ascensore, posto auto, porteblindate, cassaforte,
> vascaidromassaggio, aria condizionata, videocitofono; inoltre tale dimora
> non deve essere raggiungibile dalle auto. Insomma per me è un ideale non un
> elettrodomestico. Ma qualcuno ne ha vista qualcuna?
Se parlassi di abitazione singola....si, ne ho viste.
Ma "appartamenti in edifici" non raggiungibili da auto credo sia davvero arduo trovarne...
Prova ad aspettare qualche secolo....chissa' ; )
Zeb


author: ilFede

text:
Il Mon, 07 Oct 2002 19:24:42 GMT, "Zebrauno"
<
zebraunoO...@zebrauno.com
> scrisse:
>
>Se parlassi di abitazione singola....si, ne ho viste.
>
>
>Ma "appartamenti in edifici" non raggiungibili da auto credo sia davvero arduo trovarne...
>
Basta prendere un secondo piano: o la porti in elicottero o l'auto in
casa proprio non ci arriva.
Suggerimento: che si compri un rifugio alpino, meglio sopra i 3000 m.
--
sign under construction


text:
"ilFede" <
aka...@tiscalinet.it
> ha scritto nel messaggio news:luc5qu0cbbc7dho0u...@4ax.com...
> Il Mon, 07 Oct 2002 19:24:42 GMT, "Zebrauno"
> <
zebraunoO...@zebrauno.com
> scrisse:
>
>
> >
> >Se parlassi di abitazione singola....si, ne ho viste.
> >
> >
> >Ma "appartamenti in edifici" non raggiungibili da auto credo sia davvero arduo trovarne...
> >
>
> Basta prendere un secondo piano: o la porti in elicottero o l'auto in
> casa proprio non ci arriva.
A riguardo.....hai visto per caso il film Minority Report?
Auto che si muovono  in verticale e raggiungono il tuo appartamento come fossero ascensori....
Zeb


text:
> Suggerimento: che si compri un rifugio alpino, meglio sopra i 3000 m.
Anche se il tono è distaccate il contenuto si avvicina al mio ideale, ma non
potrei lasciare Roma perchè essa lo ha ispirato.



text:
Il Tue, 08 Oct 2002 17:40:40 GMT, "Zebrauno"
<
zebraunoO...@zebrauno.com
> scrisse:
>Auto che si muovono  in verticale e raggiungono il tuo appartamento come fossero ascensori....
non e' una novita' nei film di fantascienza. Da Blade Runner in poi e'
stato un "topos" abusato.
--
sign under construction


text:
"ilFede" <
aka...@tiscalinet.it
> ha scritto nel messaggio news:eq58qukhe34pibn5n...@4ax.com...

Certo.
Ma in BR le auto volano......in MR queste hanno delle strade per muoversi verticalmente sino a raggiungere i singoli alloggi: un groviglio di percorsi sopraelevati a dir poco disgustoso da immaginare come futuro sostenibile...
ciao
Zeb


title: bagno cieco???

author: Marco

text:
salve, per una ristrutturazione devo portare dei negozi ad uso residenza...
il reg edil del mio paese non ha nessuna prescrizione a riguardo del bagno
senza finestra e anzi dice che può essere areato e illuminato
artificialmente.
il regolamento di igiene al quale si attiene il mio comune è quello della
lombardia..ma anche li non c'è un articolo che "obbliga" ad un bagno
finestrato..
chiamo l'asl 3 di zona e mi conferma che quel punto del regolamento di
igiene non è chiaro ma in genere è inteso usualmente (dal loro distretto)
che lameno il 1° bagno deve essere finestrato naturalmente. e aggiunge di
verificare nel proprio comune..
ora se torno a verificare nel mio comune ho la situazione antecedentemente
descritta...
ora..se la legge non ammette ignoranza...e x legge non ho obblighi ne dalla
reg. lombardia..ne dal mio comune...secondo voi posso fare il mio bagno con
aerazione forzata senza incappare in imbrogli strani?
grazie a tutti...
Marco


title: bagno cieco???

author: io

text:
...chiedevo una cosa simile io in un messaggio del 17/10 ....prova a
leggerlo.
cmq io a roma ho presentato bagni ciechi con areazione forzata calacolata in
base alla volumetria della stanza, anche se era l'unico in tutto
l'appartamento la dia "passa", al massimo ti possono scrivere i funzionari
dell'ufficio tecnico ma visto che il regolamento prevede questo ( e loro si
attengono al regolamento) non credo ci siano problemi!
ciao vale


title: bagno cieco???

author: Birbone

text:
"io" <
gapsici...@hotmail.com
> ha scritto nel messaggio
news:435687e5$0$20502$4faf...@reader4.news.tin.it...
> ... la dia "passa", ...
occhio che il fatto che la dia sia "passata", o meglio non ci sia stato
diniego, non significa che sia tutto apposto!!
Solo per le autorizzazioni esplicite (le vecchie concessioni) il comune
certifica che tutto è in regola (a meno dei diritti di terzi, ecc. ecc.),
per le DIA invece il professionista ha la funzione di un pubblico ufficiale
ed è lui che certifica la regolarità dell'intervento. Per assurdo un comune
idiota potrebbe non dire nulla di fronte a un progetto palesemente contro il
regolamento edilizio e svegliarsi solo dopo qualche anno avvertendo
dell'irregolarità (visto capitare con un comune dell'interland milanese)
Quindi anche le indicazioni a voce dei vari tecnici non hanno nessun valore,
ed è sempre meglio verificarle ed essere sicuri di ciò che si certifica.
Per fortuna però la maggior parte dei tecnici sono seri e bloccano le
pratiche prima dei 30 giorni dell'inizio lavori.
Ciao, Birbone


title: bagno cieco???

text:
Io esercito a roma e così ho letto sul regolamento di igiene , però per
esempio non ho mai chiamato la asl come ha fatto Marco perchè ho creduto che
l'importante fosse rispettare il regolamento di igiene appunto!


title: bagno cieco???

author: Maci

text:
Marco ha scritto:

Visto che parli di Lombardia, questo è il punto della situazione per
come la conosco io.
A livello nazionale vige il DM 05.07.75 (art. 5, c.1) che permette ai
bagni l'aeroilluminazione artificiale (senza distinguere tra 1° WC e
succssivi).
In Lombardia il RLI conferma tale ipotesi, senza limitazioni (art.
3.4.10, c. 2 lett. d e art. 3.4.22, c.2).
Il tuo regolamento comunale non pone limitazioni.
IMHO puoi tranquillamente realizzare il bagno unico cieco.
MA .........
C'e anche la famigerata circolare regionale (atto di indirizzo) 8/SAN
(3° supp. straord. al BURL 11 del 17.03.95) che modificando (o volendo
modificare) il RLI al punto 3.4.23 dice che il primo bagno deve essere
aerato naturalmente con apertura > 0,50 mq e rapp. aeroilluminante
minimo di 1/8. Solo i bagni successivi possono avere aeroilluminazione
artificiale.
Il punto è capire la validità di tale disposizione, e qui fioccano le
interpretazioni :-)))
In genere le ASL si attengono a tale circolare che però appunto, essendo
una circolare, non può avere una valenza normativa tale da scavalcare il
regolamento d'igiene del tuo comune o lo stesso RLI che è stato
approvato con una deliberazione della giunta regionale.
Ho inoltre per le mani (ehm, per la verità sarà nascosta nei quintali di
carta che mi invadono lo studio :-( ) una circolare emessa da non mi
ricordo chi (credo la mia ASL provinciale - Varese, ma non ne sono
sicuro) che dice che quel punto della circolare 8/SAN è illegittimo e
quindi da non applicare.
Insomma, un bel pasticcio.
IMHO (ed al di là di ogni valutazione circa l'opportunità di avere
l'unico bagno cieco, ma questa è evidentemente un problema legato ai
tuoi vincoli di progettazioni) il servizio cieco è realizzabile.
Ti ho confuso abbastanza le idee??? :-)))))))
Ciao
Maci


title: bagno cieco???

text:
Il Thu, 20 Oct 2005 10:31:08 +0200, Maci <maci...@pippo.pip> scrisse:
>C'e anche la famigerata circolare regionale (atto di indirizzo) 8/SAN
>(3° supp. straord. al BURL 11 del 17.03.95)
Non si finisce mai di scoprire normative varie!
Questa ammetto che mi è nuova.
--
federico reyneri architetto
ICQ 149062387
*underlabo -226 is dead
 new office under construction


title: bagno cieco???

text:
federico...@ELIMINAawn.it ha scritto:
>Non si finisce mai di scoprire normative varie!
>
>Questa ammetto che mi č nuova.
>
>
>
>
Ahimč, č un incubo che mi perseguita da anni :-((((
Ti invidio
Maci


title: bagno cieco???

text:
> Ti ho confuso abbastanza le idee??? :-)))))))
si abbastanza ...grazie comunque perchè è meglio sapere più cose piuttosto
che non saperle!
sai dove posso ricercare questa circolare? si trova tranquillamente su
internet?
grazie, marco
"Maci" <maci...@pippo.pip> ha scritto nel messaggio
news:dj7kkd$kbi$1...@news.flashnet.it...



title: bagno cieco???

text:
Marco ha scritto:
>sai dove posso ricercare questa circolare? si trova tranquillamente su
>internet?
>grazie, marco
>
>
>
>
Ovviamente sul sito della regione lombardia. ;-)
Ecco qua:
http://www.infopoint.it/pdf/1995/03113.pdf
Ti consiglio anche questo link interessante:
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene

Ciao
Maci


title: bagno cieco???

author: Tigers

text:
Maci ha scritto:
[snip]
> In genere le ASL si attengono a tale circolare che però appunto, essendo
> una circolare, non può avere una valenza normativa tale da scavalcare il
> regolamento d'igiene del tuo comune o lo stesso RLI che è stato
> approvato con una deliberazione della giunta regionale.
> Ho inoltre per le mani (ehm, per la verità sarà nascosta nei quintali di
> carta che mi invadono lo studio :-( ) una circolare emessa da non mi
> ricordo chi (credo la mia ASL provinciale - Varese, ma non ne sono
> sicuro) che dice che quel punto della circolare 8/SAN è illegittimo e
> quindi da non applicare.
> Insomma, un bel pasticcio.
>
> IMHO (ed al di là di ogni valutazione circa l'opportunità di avere
> l'unico bagno cieco, ma questa è evidentemente un problema legato ai
> tuoi vincoli di progettazioni) il servizio cieco è realizzabile.
>
> Ti ho confuso abbastanza le idee??? :-)))))))
Sei stato chiarissimo. Pensa che io ho un testo di RLI evidentemente
"coordinato" in cui la circolare e' stata incorporata. Pero' per me
personalmente non cambia nulla dal momento che:
- gia' prima la mia ASL non faceva passare i bagni ciechi (e nessun
cliente ha mai voluto litigarci);
- nel frattempo e' stato incorporato anche dal RE del comune per cui non
ho piu' scappatoie;
Grazie cmq.
--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it


author: yanni

text:
scusate test di posting...son poassato alle fibre ottiche ed e' un casino
impostare un server di news public
** Articolo inviato tramite i servizi gratuiti di
www.x-privat.org
 **


author: Roger

text:
"yanni" <
picode...@paperopoli.com
> wrote in
news:3ef4...@x-privat.org
:
> scusate test di posting...son poassato alle fibre ottiche ed e' un casino
> impostare un server di news public
Esiste it.test proprio per questo. :-)
--
Roger
roger[at]people[dot]it                 *NON SPEDIRMI EMAIL IN HTML!*


author: Holden

text:
Roger wrote:
> "yanni" <
picode...@paperopoli.com
> wrote in
>
news:3ef4...@x-privat.org
:
>
>> scusate test di posting...son poassato alle fibre ottiche ed e' un
>> casino impostare un server di news public
>
> Esiste it.test proprio per questo. :-)
Ciao Roger , le hai viste le novità del sito di David Rutten ? Se scarichi
Gelfling  sarei curioso di sapere che ne pensi ? ;)
Bye


text:
"Holden" <
est....@inrebus.it
> wrote in
news:T01Ja.222118$
g92.4...@news2.tin.it
:
> Ciao Roger , le hai viste le novit  del sito di David Rutten ? Se
> scarichi Gelfling  sarei curioso di sapere che ne pensi ? ;)
>
Di cosa si tratta in particolare?
Io, da
nurbs.tk
, scaricavo soprattutto materiali.



text:
Roger wrote:
> "Holden" <
est....@inrebus.it
> wrote in
> news:T01Ja.222118$
g92.4...@news2.tin.it
:
>
>> Ciao Roger , le hai viste le novit… del sito di David Rutten ? Se
>> scarichi Gelfling  sarei curioso di sapere che ne pensi ? ;)
>>
>
> Di cosa si tratta in particolare?
>
> Io, da
nurbs.tk
, scaricavo soprattutto materiali.
Si tratta  di una interfaccia alternativa a ql  "regolare"  , con dei
comandi in + ( alcuni direi ottimizzati per l'architettura ) .
Ciao :-)
Holden


text:
"Holden" <
est....@inrebus.it
> wrote in news:dyeKa.138893$pR3.3156552
@
news1.tin.it
:
> Si tratta  di una interfaccia alternativa a ql  "regolare"  , con dei
> comandi in + ( alcuni direi ottimizzati per l'architettura ) .
Interessante.
Cosa intendi per "ottimizzati per l'architettura"?
Puoi farmi qualche esempio?
Ciao, a rileggerti. :-)



title: aiuto software strutturale

author: dino

text:
Salve a tutti, vorrei sapere se è possibile scaricare versioni demo o
integrali di programmi strutturali dal web? Grazie in anticipo.


title: consiglio software x rilievo

author: vei

text:
Mi stò accingengo ad eseguire un rilievo di una masseria.
Ho preso un metro laser della Leica (Disto A2) ma in aggiunta hoo visto su
internet che ci sono dei software carini che riescono a raddrizzare
un'immagine per eseguire poi delle misurazioni con notevole risparmio di
tempo.
Ho trovato fotogram e Tridmetrix.
Qualcuno sa dell'esistenza di qualche altro programma reperibile su
internet?
Quale software mi consigliate??


title: consiglio software x rilievo

text:
"vei" <
veiervoli...@virgilio.it
> ha scritto nel messaggio
news:4597a46c$0$16143$4faf...@reader3.news.tin.it...

Photomodeler
Non credo che si sia di meglio. So che è a pagamento ma magari c'è anche una
versione "light" che è free


author: Apteryx

text:
Architetti che frequentate questo NG qual è il vostro linguaggio?
Non so se è una domanda indiscreta o meno, ma invece di sapere chi siete
dove abitate, la vs età e quant'altro... mi piacerebbe conoscere il vs
linguaggio (architettonico).
Forse... però... in questo caso più che le parole conterebbero le
immagini... a mio avviso sarebbe bello se ognuno di voi si presentasse con
un immagine (un rendering?).
Se gli abituali frequentatori del NG ricordano il post di "skiavo" «dubbi
sui materiali» possono intuire cosa intendo.


author: corvittorio

text:
                    Il 19 Mar 2005, 12:46, "Apteryx" <
apt...@k12.au
> ha scritto:
> Architetti che frequentate questo NG qual è il vostro linguaggio?
>
> Non so se è una domanda indiscreta o meno, ma invece di sapere chi siete
> dove abitate, la vs età e quant'altro... mi piacerebbe conoscere il vs
> linguaggio (architettonico).
>
> Forse... però... in questo caso più che le parole conterebbero le
> immagini... a mio avviso sarebbe bello se ognuno di voi si presentasse con
> un immagine (un rendering?).
Sarebbe una bella idea, visto che di solito si leggono solo articoli di
legge e coefficienti di conduzione.
Un progetto, vecchio, di uno studente va bene lo stesso?
http://corvittorio.altervista.org/pagine_arch/centro_culturale_01.htm
è quello che mi piace di più... pieno di citazioni, naturalmente, anche
piuttosto superficiali, tutto sommato. Ma non ho fatto molto di più, solo
renderings per gli altri.
Si ma fate seguire questo mio post da qualche altro,
non mi lasciate come unico fesso :-)
Ciao, Vitt.
--------------------------------
Inviato via
http://arianna.libero.it/usenet/


author: Federico Reyneri f.reyneri

text:
Il Sat, 19 Mar 2005 11:46:13 GMT, "Apteryx" <
apt...@k12.au
> scrisse:
>Architetti che frequentate questo NG qual è il vostro linguaggio?
Interessante domanda di difficile risposta.
Parlo a titolo personale (magari gabri mi sconfesserà citando zevi):
ogni progetto ha una sua storia, un suo luogo, una sua ragione
d'essere che lo differenzia da tutti gli altri. Magari alcune parole
saranno simili o uguali e la sintassi simile, ma la frase (per
continuare nella metafora) sarà sempre diversa.
Per quanto riguarda gli esempi c'e' sempre il nostro sito anche se
ormai non viene piu' aggiornato in attesa di quello nuovo e le cose
più interessanti non ci sono.
--
federico reyneri architetto
ICQ 149062387
*underlabo -226
 laboratorio di progettazione
 via gran san bernardo 5, milano

www.underlabo.it


title: Formato STL

author: Giovanni

text:
Salve
In una beta del nostro software di progettazione 2D, modellazione 3D,
rendering fotorealistico ed animazione bCAD e' stato inserito
l'import/esport del formato STL (STereo Lithography) sia in formato ASCII
che binario, cerchiamo beta tester che utilizzano questo formato, chi fosse
interessato alla cosa scriva a
sup...@bcad.it
 , oppure direttamente a me.
Saluti
--
-----------------------------------
Giovanni Scacchia
bCAD Training Center
giov...@bcad.it
www.bcad.it
-----------------------------------


title: R: architettura moderna a Londra

author: Thomas Muirhead Architects

text:
Norman Foster: Great Court, British Museum
Riccardo Legoretta and Alan Camp: Zandra Rhodes' museum of fashion and
textiles, Bermondsey Street
Rogers: Montevetro
Jubilee Line: TUTTE le nuove stazioni
Tate Gallery Bankside (Herzog e De Meuron)
Peckham Library- Will Allsopp è un capolavoro
Dulwich picture gallery Rick Mather
Millennium Bridge  (Foster)
--
Posted from
carbon.btinternet.com
 [194.73.73.92]
via Mailgate.ORG Server -
http://www.Mailgate.ORG


title: Le Vostre Pagine su Internet.

text:
Le Vostre Pagine su Internet.
Ciao a tutti, scusate il disturbo, questo annuncio potrebbe interessare
qualcuno di Voi.
Volevo avvisarvi che da oggi esiste
www.mywebpages.com
 , 5Mb,
1 e-mail, contatore, FTP, form, 3 mesi gratuiti e
dopo....................... sole L. 119.000 (IVA compresa) l'anno.
Vi aspettiamo!!!!!
http://www.mywebpages.com


title: Libro su Philippe Starck

author: andrea gallino

text:
Sto cercando un libro (possibilmente fotografico) sui lavori di Interior
Desiger di Philippe Starck (per intenderci i suoi lavori presso hotel
famosi come il Delano di Miami o il Paramount di New York).
Qualcuno e' in grado di indicarmi dei titoli (comprensivi di casa editrice)
e magari darmi anche l'indirizzo di qualche libreria ben fornita
sull'argomento a Torino?
Grazie per la vostra attenzione
Andrea
Rispondere preferibilmete in mail grazie
--
Rimuovere NOSPAM per rispondere
Remove NOSPAM for reply


title: richiesta di informazioni su architetti del '900

author: itcleno

text:
Vorremmo avere informazioni su eventuali mostre su architetti italiani o
stranieri contemporanei in Lombardia.
						Grazie


title: ..calcestruzzo cellulare

text:
qualcuno sa se il cls prefabbricato di facciata che usa tadao and ha questo
nome
avete le specifiche tecniche di questo materiale
grazie


title: (nessun soggetto)

author: Elina

text:
Ciao a tutti,
qualcuno potrebbe darmi qualche informazione o titolo di libri in cui si
parla di Giulio Camillo??
Grazie!!!
Elina


title: Ho visto la Biennale ma l 'Etica?

author: Sonia Pecchioli

text:
Sono fuori rotta da un po' incredula sul presente ed incapace di trarne
auspici per il futuro, men che meno di natura etica. Perciò vado seguendo
un faro.
Voler parlare di Etica mi appariva pleonastico, parlare di Architettura
Etica mi sembrava addirittura tautologico. Credevo.
Come parlare del proprio privato, esiste ma è molto più inglese sorvolarlo,
anche nei Curriculum, per quanto qualcuno affermi che serva.
Mi aspettavo il sommesso brusio delle coscienze al lavoro, ho trovato lo
stridente URLATO pacchiano di una vecchia giovanile.
In ordine i dubbi e voi giovani menti contraddicentemi
Se l'Architettura soleva lavorare per l'uomo allora perché adesso la si
invita al ripensamento critico? Forse il tempo, il luogo e l'occasione han
fatto sì che l'Architettura perdesse la sua spontaneità naif ed è giusto
che si fermi adesso a pensare, dolente e perdente, al male che fece o al
bene che perse l'occasione di fare. Ma allora cos'è questo cianciare
convulso di voci stonate, le stesse per altro già note?
Che triste convivio ho trovato.
Plauso al padiglione francese, gigioni senza pudore hanno risposto con
pigra strafottenza.
Buona visita
Sonia
--
Posted from
rub087.fi00.c1.interbusiness.it
 [194.184.190.87]
via Mailgate.ORG Server -
http://www.Mailgate.ORG


title: Ho visto la Biennale ma l 'Etica?

author: bpolite

text:
> Sono fuori rotta da un po' incredula sul presente ed incapace di trarne
> auspici per il futuro, men che meno di natura etica. Perciò vado seguendo
> un faro.
> Voler parlare di Etica mi appariva pleonastico, parlare di Architettura
> Etica mi sembrava addirittura tautologico. Credevo.
Come facevi a crederlo... l'etica in architettura non e' mai esistita, non nell'architettura intesa come disciplina, alcuni architetti hanno deciso di operare
eticamente, ma e' un'altra cosa e un fenomeno statisticamente irrilevante.
> Se l'Architettura soleva lavorare per l'uomo allora perché adesso la si
> invita al ripensamento critico?
domanda retorica... ovviamente perche' l'architettura non ha mai lavorato per l'uomo in senso generale, ma sembre per un uomo, cioe' per un interesse particolare,
a volte mediando con l'interesse collettivo a volte no. Il problema e' che si invita l'architettura (tentativo futile e anche becero perche pur sapendo di non
poter raggiungere alcun risultato non se ne dispiace ma anzi si crogiola nel suo fallimento) ad una svolta epocale, a rifondare la sua identita' disciplinare ecc
ecc, e il motivo di tutto cio'? il calendario (siamo nel 2000, ohhhhh) il computer (che figata che e' MAYA, posso fare tutte le cose bombolose...) e il fatto che
il movimento moderno, con tutti i suoi difetti, ha posto un limite, uno scoglio che ostruisce la via, viscido e senza appigli facili. Come la volpe con l'uva,
quelli che non sono in grado di avvicinarsi a questa montagna di consapevolezza architettonica, semplicemente dicono che non val la pena andare dall'altra parte e
che e' meglio tornare indietro sui propri passi fin tanto che non si trova una via traversa. Dando cosi degli stupidi a tutti i loro predecessori. Un atteggiamento
purile, immaturo e molto fastidioso.
> Forse il tempo, il luogo e l'occasione han
> fatto sì che l'Architettura perdesse la sua spontaneità naif ed è giusto
> che si fermi adesso a pensare, dolente e perdente, al male che fece o al
> bene che perse l'occasione di fare. Ma allora cos'è questo cianciare
> convulso di voci stonate, le stesse per altro già note?
Quello che e' sempre stato. L'eta' d'oro non sono mai esistite, per niente, figuriamoci per l'architettura. Una qualsiasi analisi storica minimamente obbiettiva
porrebbe una relazione evidente ed innegabile dell'architettura, delle sue massime espressioni, con i regimi totalitari. Alcuni dei quali erano "etici", altri no:
il fattore etico non ha mai avuto nessuna importanza di rilievo.
> Che triste convivio ho trovato.
un po' te lo sei andata a cercare... ;)
> Plauso al padiglione francese, gigioni senza pudore hanno risposto con
> pigra strafottenza.
> Buona visita
non credo andro'... comunque grazie lo stesso
>
> Sonia
Enrico G. Botta
Pratt Institute, Brooklyn NY
--
Posted from
acnet.pratt.edu
 [204.97.89.2]



title: Ho visto la Biennale ma l 'Etica?

author: Gabriele Pranzo®

text:
On 29 Aug 2000 18:17:12 +0200,
bpo...@acnet.pratt.edu
 (bpolite)
wrote:
>(che figata che e' MAYA, posso fare tutte le cose bombolose...)
Da quando ti dedichi alle cose bombolose???
>Enrico G. Botta
>Pratt Institute, Brooklyn NY
Allora, come va al Pratt? Dacci qualche informazione  :))
P.S. perchè non tieni il tuo vecchio nome Creactive? E' più facile
individuarti.
Ciao ciao.
--
Gabriele Pranzo-Zaccaria   architetto
gabri...@tiscalinet.it
  ICQ 77540493
http://members.tripod.it/LightWorks/gabripranzo/gpranzo.htm


title: Ho visto la Biennale ma l 'Etica?

author: Simone Rossi

text:
Gabriele Pranzo® <
gabri...@tiscalinet.it
> wrote:
> Allora, come va al Pratt? Dacci qualche informazione  :))
Si, si!
Quì si rosica e si è curiosi.......
Ciao
Simone.


title: Ho visto la Biennale ma l 'Etica?

author: ilFede

text:
Il 29 Aug 2000 14:01:58 +0200,
specc...@dti.it
 ("Sonia Pecchioli")
scrisse:
>Sono fuori rotta da un po' incredula sul presente ed incapace di trarne
>auspici per il futuro, men che meno di natura etica. Perciò vado seguendo
>un faro.
Un faro? Attenta, che nella notte buia ogni piccola lucciola sembra il
faro di Alessandria. Cosi' molti si sono ingannati infrangendosi sugli
scogli di Bilbao, e altri prima di loro si sono persi nei dedali
lineari del MM (e non e' Metropolitana Milanese).
L'Etica, ahime', e' parola troppo esile per poter sopportare un
concetto si' denso e spesso. L'Architettura ha gia' troppi significati
per doverle anche associare l'Etica (che ricordiamolo e' parente della
Morale e quindi suscettibile e lunatica, sempre attenta alle mode e
alle piu' recenti tendenze ... ).
Alcuni figli del positivo avvenire hanno voluto credere non nell'etica
ma nella funzione, fine e mezzo, regola prima dell'Ordine. Alcuni
hanno scavato un tunnel cosi' fondo nelle miniere della conoscenza che
si sono dimenticati cosa stavano cercando e adesso, tronfi e pieni dei
propri successi, si beano per aver cavato fuori dalla montagna l'oro
giallo, non piu' memori che la ricerca iniziale fu altra.
Oggi si cerca di costruire senza malta ne' mattoni, risparmiando alle
generazioni future scempi d'avanguardia (cosi' almeno mi e' parso).
Mi sono infatti chiesto a cosa servano dei padiglioni, quando il
Magnifico Fuoco, creatore di ogni cosa, ha deciso per il meglio
lanciando se stesso e tutta un'intera istituzione nell'abisso
telematico.
Di cosa si parlava? Biennale?
Quest'anno non l'ho vista: fa lo stesso?
NB
Aggiungete in tutto il testo dove piu' vi piace, 4 faccine sorridenti
e 6 "IMVHO".
--
sign under contruction


title: Ho visto la Biennale ma l 'Etica?

author: Marco Di Benedetto

text:
Etica o Estetica, fa forse differenza?
Andare alla Biennale probabilmente è etica.
Quello che si vede alla Biennale è probablmente più questione di estetica.
Se mi garantiscono che parlare di etica mi libera dall'estetismo,...
"insomma formalismo. Non si pensi dunque alla forma, ma alla formazione".
Ma così parlando mi chiedo qual'è l'ismo che l'etica ci riserva?
Bah.
MaDB
Udine
"ilFede" <
aka...@se.sei.furbo.tiscalinet.it
> ha scritto nel messaggio
news:g0dsqsoqq22id3do2...@4ax.com...



title: Architetture di Venezia

author: Enrico

text:
Per urgente motivo didattico cerco disperatamente immagini di architetture
rinascimentali Veneziane (tipo Sansovino o Sanmicheli)...HELP ME...please
Grazie da subito a chiunque mi rispondesse.


title: help: architettura dei giardini

author: P&C

text:
Salute,
qualcuno sa indicarci delle fonti per apprendere tipologie e/o modalità di
rappresentazioni di "progetti verdi"
Un saluto
P&C


title: riproduzione virtuale Sagrada Familia - Barcelona

author: Alessandro

text:
        Ho letto che dovrebbe esuistere un lavoro di grafica al computer
della Sagrada familia di barcelona. C'è qualcuno che sa qualcosa?
Ciao. Alessandro
--
Automatic posted from
ro...@csgwassi.cline.it
 [194.21.254.254]
via Mailgate Server -
http://www.mailgate.org


title: Libri Settembre 98

author: Un Mondo Di Libri

text:
"Musei per la scenza" - Luca Basso Peressut
215x240 mm, 233 pagine, Prezzo Lit. 65.000 , Testo in Italiano e Ingelse

"Storia della tecnica edilizia in Italia dall'Unita' ad Oggi"
 Eleonora Trivellin
200x270 mm, 240 pagine, Prezzo Lit. 50.000 , Testo in Italiano
E' possibile visionare e acquiatare i libri presso il sito:
http://www.unmondodi.com
Libreria delle novita' argomento "Architettura"
Piretti Massimiliano
Un Mondo Di Libri
http://www.unmondodi.com/
--
Posted from
ro...@mail.ats.it
 [195.62.227.25]
via Mailgate.ORG Server -
http://www.mailgate.org


title: La vostra passione per l'architettura

author: Jimmy Sortino

text:
Salve a tutti,quello che vi chiedo di raccontarmi non può essere
liquidato con poche parole e la forma della domanda può sembrare
riduttiva rispetto all'argomento....ci provo: vi è mai capitato di fare
i conti con voi stessi e cercare di capire se quello che state facendo è
la cosa che più vi piace fare? Io sono circa a metà del corso di laurea
in architettura e a volte ho l'impressione di non essere veramente
"appassionato" allo studio di questa pratica. Vorrei sapere se è
capitato a qualcuno di voi di essere poco appassionato durante gli anni
di studio e di scoprire invece dopo la laurea una passione più grande
per questa disciplina.
--
Posted via Mailgate.ORG Server -
http://www.Mailgate.ORG


title: La vostra passione per l'architettura

author: CreActive

text:
On Sun, 27 Jan 2002 19:06:09 -0500, Jimmy Sortino wrote
(in message <
29c655d7ae7f3f03faa...@mygate.mailgate.org
>):
>  vi č mai capitato di fare
> i conti con voi stessi e cercare di capire se quello che state facendo č
> la cosa che piů vi piace fare?
Si me lo chiedo piu' o meno ad intervalli regolari, tanto per controllare. A
volte la risposta e' si, a volte no. se e' no si cambia.
> Vorrei sapere se č
> capitato a qualcuno di voi di essere poco appassionato durante gli anni
> di studio e di scoprire invece dopo la laurea una passione piů grande
> per questa disciplina.
A me e' capitato il contrario. Sinceramente l'architettura non e' una cosa
sola, ci sono mille aspetti tutti molto diversi, quindi secondo me se cerchi
bene qualcosa che ti piace lo trovi. e' anche vero che ci vuole tempo e
magari uno si stanca di cercare.
All'inizio ero entusiasta mi sentivo nel posto giusto, tutto sembrava fatto
per me. Adesso credo che il mio punto di vista sia cambiato completamente.
Tante certezze sono un po' evaporate. e tutto sommato e' stato un bene.
saluti,
--
CreActive
http://www.enricogbotta.com
ICQ 17991120
togliere "MENOquesto" dalla mail per rispondere
==============================================================
 Posted with Hogwasher. For a free Test Drive click on:

http://www.asar.com/cgi-bin/product.pl?58/hogwasher.html

==============================================================


title: La vostra passione per l'architettura

author: Apo

text:
Io credo che per fare bene l'architetto ci voglia passione che porta ad
un'instancabile lavoro di ricerca e miglioramento.
Quando fai un progetto non pensare che la prima soluzione sia quella giusta,
riprova un'altra volta e poi un'altra ancora. La molla che deve spingerti è
la ricerca della soluzione migliore.
Durante gli anni di università penso di non essermi mai stancato di
disegnare e di provare soluzioni, ora che lavoro in uno studio
questa ricerca è diminuita non per mia volontà, ma per ragioni di tempo
legati al dover realizzare l'edificio.


title: La vostra passione per l'architettura

author: francesco

text:
L'Università e la scuola genere spesso ti propinano materie e impostazioni
di studio che facilmente si possono odiare.
Nel lavoro sarai il maestro di te stesso e sceglierai quali lavori fare e
come farli per divertirti e...guadagnare.
Ciao
Jimmy Sortino <
jpetr...@hotmail.com
> wrote in message
29c655d7ae7f3f03faa...@mygate.mailgate.org...



title: La vostra passione per l'architettura

author: Marsicano

text:
"Jimmy Sortino" <
jpetr...@hotmail.com
> ha scritto nel messaggio
news:29c655d7ae7f3f03faa...@mygate.mailgate.org...

Credo di essere nella stessa tua situazione. Ormai questo è il terzo anno, e
molto spesso me lo sono chiesto. Però do anche la colpa ai laboratori che
non hanno saputo farmi appassionare alla progettazione ed alla ricerca di
soluzioni (come diceva Apo).
--
Il Marsicano


title: La vostra passione per l'architettura

author: quattroquarti

text:
Jimmy Sortino wrote:

Penso che sia un problema comune a tutti gli studenti: purtroppo
l'impostazione didattica, la necessità di andare avanti, le scadenze da
rispettare ecc. molto spesso ti portano a farti queste domande. Ma se vai
alle radici della tua scelta e ti accorgi che aldilà di tutti i fattori che
ti ho elencato questa scelta ti convince ancora, allora vale la pena di
perseverare. Oppure tanto vale prendersi un pezzo di terra, una barchetta e
vivere dei frutti del mare e della terra, vivendo tutta la vita "col sole in
fronte" invece che chiuso in un ufficio fumoso a stressarti  la vita :-))
Ciao
Marco


title: manuali Autocad MAP 3 e Word Constr. set 4

author: Holden

text:
Chi mi puo' dire se esistono in italiano e dove posso reperirl?
(possibilmente in mail).
GRAZIE


title: soluzione "spagnola" per la raccolta delle acque piovane

author: il marsicano

text:
Spesso mi ï¿œ capitato di notare in Spagna alcune pavimentazioni esterne
che, per la raccolta delle acque, hanno una feritoia larga non piï¿œ di
2-3cm e lunga, di solito, per tutta la lunghezza della piazza.
Ho spulciato tutte le foto fatte in giro ma non ho recuperato nessun
esempio e ancor meno una scheda tecnica e o un produttore.
Qualcuno ha idea di cosa parlo e potrebbe aiutarmi?
--
il marsicano


author: eddyligo

text:
"il marsicano" <
pippo...@hotmail.it
> ha scritto nel messaggio
news:4e209c40$0$44204$4faf...@reader1.news.tin.it...
> Spesso mi č capitato di notare in Spagna alcune pavimentazioni esterne
> che, per la raccolta delle acque, hanno una feritoia larga non piů di
> 2-3cm e lunga, di solito, per tutta la lunghezza della piazza.
> Ho spulciato tutte le foto fatte in giro ma non ho recuperato nessun
> esempio e ancor meno una scheda tecnica e o un produttore.
> Qualcuno ha idea di cosa parlo e potrebbe aiutarmi?
> --
> il marsicano
Si tratta della evoluzione della originaria canaletta di raccolta esterna
che č stata interrata, e si č posta una coppia di lastre che frmano la
feritoia, funziona sul principio delle griglie di raccolta che si impiegano
sulle rampe.
Questa soluzione ha permesso di rispettare le pendenze originarie della
pavimentazione semplificando anche il sistema di raccolta fognario in quanto
vi č un solo allaccio al collettore.
Generalmente le lastre sono facilmente rimovibili per permettere la pulizia
e manutenzione della canaletta sottostente.
In alcuni casi, se il terreno lo permette, la canaletta funziona anche da
pozzo disperdente, cioč disperde l'acqua nel terreno sottostante senza
convogliarla in un collettore fognario.
Qualche esempio esiste anche in italia, ricordo di averlo notato, molti anni
fa , in un paese dell'umbria, non ricordo quale, credo Gubbio o qualcosa di
simile, in corrispondenza dell'arrivo di una strada in pendenza su uno
slargo.


author: Gabriele Pranzo®

text:
On Fri, 15 Jul 2011 22:00:15 +0200, il marsicano
<
pippo...@hotmail.it
> wrote:
>Ho spulciato tutte le foto fatte in giro ma non ho recuperato nessun
>esempio
Al momento non ricordo con esattezza ma posso garantire che esiste un
prodotto commerciale (che, per altro, ha un costo elevatissimo)
Ciao ciao.
--
gabriele pranzo-zaccaria
http://tinyurl.com/studioarchitettura


title: Piano particolareggiato n°7 roma denominato Valle fiorita Capanna Murata, dove trovarlo ?

author: Etantonio

text:
Ciao,
ho necessità di reperire online questo piano particolareggiato di zona
O, relativo alla zona 24 appunto Valle Fiorita Capanna Murata al fine
di verificare se contempla il cambio di destinazione da C2 ad
appartamento.
Sapete dove posso trovare il testo di questo piano
particolareggiato ?? Online non lo trovo.
Grazie


title: schemi di fondazioni

author: C. Jack Sparrow

text:
sto facendo una ricerca sui diversi tipi di fondazioni.....qualcuno ha dei
link da suggerire?


title: superfici radianti

text:
Buon giorno
quando ho ristrutturato casa ho sostituito alcuni termosifoni
ho comunicato la variazione all'amministratore al quale ho
fornito anche le schede tecniche
l'amministratore ha è venuto in casa ha visto i termosifoni che,
per motivi tecnici, non erano ancora stati collegati all'impianto
(ma giacevano nuovi sul pavimento)
ora l'amministratore vuole nuovamente venire a verificare che i
termosifoni montati siano quelli che aveva visto.
sono obbligata a fargli fare un'ulteriore visita?
grazie
--
Postato da Virgilio Newsgroup
http://newsgroup.virgilio.it
Completo come il newsreader, ma senza il newsreader


title: superfici radianti

author: Federico Reyneri f.reyneri

text:
Il Thu, 19 May 2005 12:59:01 GMT, "
malober...@virgili.it
"
<
malober...@virgilio.it
> scrisse:
>
>ora l'amministratore vuole nuovamente venire a verificare che i
>termosifoni montati siano quelli che aveva visto.
>
>sono obbligata a fargli fare un'ulteriore visita?
mai visto un amministratore tanto sollecito.
per questo tipo di questioni c'e' it.diritto.condominio
PS
Ti costa tanta fatica farlo entrare?
Altrimenti spediscigli una tua dichiarazione.
--
federico reyneri architetto
ICQ 149062387
*underlabo -226
 laboratorio di progettazione
 via gran san bernardo 5, milano

www.underlabo.it


title: superfici radianti

author: DOCstone

text:
*
malober...@virgili.it
* ha scritto
> ora l'amministratore vuole nuovamente venire a verificare
Insolita insistenza. Per me ci sta provando. ;-)
> sono obbligata a fargli fare un'ulteriore visita?
Parlando seriamente: non ha diritto di entrare, come non lo aveva la
prima volta. La manutenzione degli impianti è un'attività libera, anche
dai ficcanaso.
Ciao
DOCstone


title: superfici radianti

text:
On Thu, 19 May 2005 19:18:16 GMT, "DOCstone"
<
docstone...@email.it
> wrote:
>Insolita insistenza. Per me ci sta provando. ;-)
Assolutamente d'accordo con te :))
Ciao ciao.
--
gabriele pranzo-zaccaria architetto
ICQ 77540493
*underlabo -226
 laboratorio di progettazione
 via gran san bernardo 5, milano

www.underlabo.it
 mail:
www.underlabo.it/contatti/unders_it.htm


title: superfici radianti

author: Maci

text:
DOCstone ha scritto:
>
> Insolita insistenza. Per me ci sta provando. ;-)
:-)
>
>
> Parlando seriamente: non ha diritto di entrare, come non lo aveva la
> prima volta.
E  su questo sono d'accordo con te.
> La manutenzione degli impianti è un'attività libera, anche dai ficcanaso.
>
Beh... se fosse stata aumentata la superficie radiante (o comunque la
resa dei termosifoni) ci potrebbero essere ripercussioni sulle tabelle
condominiali relative alla gestione del riscaldamento, in teoria.
Quindi l'aspetto in qualche modo va risolto con un accertamento.
Maci


title: Ben Van Berkel - Mobius House

author: Marina

text:
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare delle foto, dei disegni, delle
assonometrie di questo progetto fatto e realizzato in Olanda da Ben Van
Berkel?
Grazie


title: Ben Van Berkel - Mobius House

author: McMauro

text:
è stata pubblicata qualche anno fa su domus, oppure la trovi su
architectural review, sul numero sul tema Houses.
saluti
mcmauro
"Marina" <
marinas...@libero.it
> ha scritto nel messaggio
news:6OsE9.20960$3l.5...@twister1.libero.it...



title: Dove trovo le tariffe ???

author: Paolo Roma

text:
Salve a tutti, e' da un po' che seguo il gruppo e se non ricordo male
l'indirizzo generale e' quello di dire mai quelle che sono le tariffe
professionali (anche se non capisco il perche' visto che sono normate e quindi
non avvolte da chissa quale mistero.)
Recentemente o cercato nella biblioteca della mia facolta' (arch.) un
tariffario, ma apparte la difficolta' a interpretarlo, non mi sembra di aver
trovato riferimenti riguardo al puro disegno, indipendentemente da cio' per
cui e' fatto, tanto per essere chiari vorrei avere un' idea di cio' che
potrebbe spettarmi se mi occuppassi della sola parte grafica di un progetto,
di una pratica catast. o anche solo di una prospettiva di interni o di un
edificio.
Visto quello che ho gia' detto prima, non spero in un risposta con i compensi
esatti ma che almeno mi diciate dove andarli a cercare (magari con un po' di
precisione).
Grazie a tutti coloro che risponderanno.
mailto:
ro...@inrete.it
  --->  Torino


title: Dove trovo le tariffe ???

author: GiS

text:
In article <
962.525T12...@inrete.it
>, "Paolo Roma" <
ro...@inrete.it
>
wrote:
>Salve a tutti, e' da un po' che seguo il gruppo e se non ricordo male
>l'indirizzo generale e' quello di dire mai quelle che sono le tariffe
>professionali (anche se non capisco il perche' visto che sono normate e quindi
>non avvolte da chissa quale mistero.)
 L'indirizzo generale di chi ? Le tariffe professionali sono regolate infatti
 dal Tariffario secondo un testo di Legge, pubblico e consultabile.
 Tuttavia e' tutta (come al solito in Italia) una gran barzelletta. Inoltre
 quelli indicati nel Tariffario dovrebbero essere considerati come i compensi
 MINIMI  ai quali un professionista avrebbe (N.B. il condizionale) diritto.
 Se tu trovassi mai un cliente a cui chiedere 1 miliardo per rifare un bagno
 e quello fosse cosi' gonzo da dartelo, ne avresti tutto il diritto ...
>Recentemente o cercato nella biblioteca della mia facolta' (arch.) un
>tariffario,
 Dovresti rivolgerti piuttosto all'Ordine degli Architetti della tua provincia.
>ma apparte la difficolta' a interpretarlo,

 Infatti. Cosa credi che serva la laurea ? Ad interpretare il tariffario.
 E non lo dico con ironia. E' un'autentica impresa almeno le prime volte.
>[..] tanto per essere chiari vorrei avere un' idea di cio' che
>potrebbe spettarmi se mi occuppassi della sola parte grafica di un progetto,
>di una pratica catast. o anche solo di una prospettiva di interni o di un
>edificio.
 Semplice (si fa per dire), considera un compenso "a vacazione", ovvero
 orario. Oppure un tot a forfait per tavola. Non esistono, che io sappia,
 compensi precisi per questo genere di prestazioni esclusivamente grafiche.
 Devi andare a occhio basandoti sulla tua esperienza.
 Tra l'altro dalle 18'000 lire l'ora di qualche anno fa, ora si e' passati
 alla cifra di circa lire 110'000 per il professionista incaricato +
 adeguamenti ISTAT, via via scendendo fino all'aiutante di concetto per cui
 varebbero circa 52'000 lire orarie ...
 Ma non farti troppe illusioni su queste cifre.
 Auguri.
--
= GiS = -------------
audaces fortuna iuvat    -| sostituire  z  con  s  |-
---------------------


title: WANTED elettronica HD samsung 3.4 GB

author: Domenico e Tiziano Mariani

text:
Cerco disperatamente l'elettronica dell' HD Samsung da 3.4 GB prodotto
probabilmente il 5/98
codice VG33402A
Spero che possiate risolvermi questo problema, segnalandomi  eventuali
possibilità di reperimento di questo componente.
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.
D. Mariani LISSONE (MI)


title: WANTED elettronica HD samsung 3.4 GB


title: Manuale Archicad 5 ITALIANO!!!

author: Lisa

text:
Lo sto cercando disperatamente.
Mi serve per studio.
Potete aiutarmi?
Grazie 1000!!!


title: Manuale Archicad 5 ITALIANO!!!

author: Giovanni

text:
Lisa <
lissy...@libero.it
> wrote in message
vsw34.121$vo1....@typhoon.libero.it...

> Ciao se vuoi io ho il manuale Archicad 6.0 italiano  £ 100.000+spes di
sped.
   Contattami alla seguente e-mail
jack...@libero.it


title: Software per disegno 3D d'arredamento

author: Eliseo

text:
Come da oggetto: qualcuno può darmi un consiglio su quale software
utilizzare che sia abbastanza semplice e funzionale.
Grazie


title: Software per disegno 3D d'arredamento

text:
"Eliseo" <
elisa7...@yahoo.com
> ha scritto nel messaggio
news:jAdu9.75496$RO.19...@twister1.libero.it...
> Come da oggetto: qualcuno può darmi un consiglio su quale software
> utilizzare che sia abbastanza semplice e funzionale.
> Grazie
vai sul sito
www.bcad.it
, trovi un cad semplice ed efficiente, inoltre vi e'
anche un applicativo per il disegno automatizzato di mobili.
ciao


title: pareri sui master ABITA

author: giu

text:
Nello specifico vorrei dei pareri sul master che si terrà a Firenze:
http://web.taed.unifi.it/abitaweb/master/master_home.html
grazie!


title: modifiche interne

author: Dott. Antrax

text:
ciao a tutti.
Devo effettuare una DIA per modifiche interne di una villetta su due piani.
Il proprietario vorrebbe effettuare il taglio della soletta non piana ma a
botte per l'inserimento di una scala a chiocciola. Bisogna svolgere anche la
relazione e i calcoli strutturali per il taglio della soletta da allegare
alla documentazione da presentare all'ufficio tecnico comunale? Si tratta di
un foro di 100x100.
Ulteriore informazione:
un architetto che aveva consegnato la DIA per modifiche interne nel 2003
aveva sbagliato il disegno, mi spiego meglio: ha disegnato le pareti a 90°
fra loro mentre in realtà non sono perpendicolari fra loro ma hanno un
angolo inferiore e quindi tra il disegno presentato e la realtà si crea un
equivoco. Come mi comporto? Non credo di poter chiedere all'ufficio tecnico
perchè potrei far andare nei casini il proprietario che ha sottoscritto la
DIA.
Scusate le domande che possono essere banali ma sono al mio primo lavoro
come professionista.
Ciao e grazie
CLA


title: modifiche interne

text:
Il Sat, 2 Feb 2008 14:30:10 +0100, "Dott. Antrax"
<clap...@fastwebnetXXXX.it> scrisse:
>ciao a tutti.
>Devo effettuare una DIA per modifiche interne di una villetta su due piani.
>Il proprietario vorrebbe effettuare il taglio della soletta non piana ma a
>botte per l'inserimento di una scala a chiocciola. Bisogna svolgere anche la
>relazione e i calcoli strutturali per il taglio della soletta da allegare
>alla documentazione da presentare all'ufficio tecnico comunale? Si tratta di
>un foro di 100x100.
ogni volta in cui si interviene su parti strutturali dell'edificio.
quindi almeno una relazione di calcolo.
>
>Ulteriore informazione:
>un architetto che aveva consegnato la DIA per modifiche interne nel 2003
>aveva sbagliato il disegno, mi spiego meglio: ha disegnato le pareti a 90°
>fra loro mentre in realtà non sono perpendicolari fra loro ma hanno un
>angolo inferiore e quindi tra il disegno presentato e la realtà si crea un
>equivoco. Come mi comporto? Non credo di poter chiedere all'ufficio tecnico
>perchè potrei far andare nei casini il proprietario che ha sottoscritto la
>DIA.
Motivi uno stato di fatto leggermente difforme da quello agli atti
come "errori materiali di rilievo".
Tutto ciò ovviamente se queste rettifiche non modificano gli aspetti
sostanziali dell'immobile (quindi verifica di RE e RLI e mantenimento
inalterato della SLP).
--
federico reyneri
LPzR architetti
www.LPzR.it


title: normativa antincendio

author: CB

text:
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno mi sa indicare qualche sito dove
consultare la normativa antincendio (uscite di sicurezza, etc.) .
Grazie anticipatamente a chi risponderà.
CB


title: normativa antincendio

author: Gunther II

text:
Stessa richiesta
"CB" <
uppe...@libero.it
> ha scritto nel messaggio
news:FOk67.8674$NZ6.3...@news.infostrada.it...



title: normativa antincendio

text:
Ciao, fai un salto a questo sito:
http://www.eliosconsulenze.it/
CB


title: NUOVO FORUM CAD ARCHITETTONICO

author: cad

text:
http://www.cad3d.it/bbs
 nuovo forum cad.
--
Automatic posted from root@[209.150.128.72]
via Mailgate Server -
http://www.mailgate.org


title: manuale dell'architetto

author: Giovanni®

text:
sapete indicarmi qualche buon titolo di manuale? mi serve qualchosa dove
reperire formule geometriche/matematiche, informazioni sui materiali ecc
grazie


title: Telecorsi CAD e supporto topografico / catastale

author: Ossěmoro

text:
Organizzo telecorsi (via internet) singoli e personalizzabili su orari,
contenuti e frequenze, con tutoraggio continuo ed interattivo col docente
per:
Autocad LT
Autocad 14-2000
3DStudio Max
Sono un architetto con 12 anni di esperienza sulla piattaforma Autodesk
I contenuti base delle lezioni sono i seguenti:
Disegno bidimensionale:
Uso delle entità
I layers
Comandi di editing
Quotature
Uso dei blocchi
Raster e digitalizzazioni
Disegno tridimensionale:
UCS - WCS
Primitive 3D
Estrusione
Rivoluzione
Operatori booleani sui solidi
Introduzione al render
Porting su 3dsMax
Su specifica richiesta effettuo, in collaborazione con topografo
specializzato, anche lavori di topografia e pratica catastale.
Sono fornito di stazione totale Geotronics e posso effettuare trasferte nel
centro Italia.
Chi è interessato puo' contattarmi via mail:
enfin...@libero.it


author: Germano Barcotto

text:
SAREI INTERESSATO A CONOSCERE IL METODO, GRAZIE
il mio e-mail:
gba...@tin.it
Ossìmoro <
ossi...@wappi.com
> wrote in message
bF_Y7.20859$s04.9...@news.infostrada.it...



title: ripetizioni

text:
Salve a tutti,
vorrei tanto fare ripetizioni di autocad 2d-3d ed archicad 6.5.........ma mi
sa che dalle mie parti sono veramente pochi gli interessati (sto in
provincia di Roma).
Sapete consigliarmi un sito , una sorta di bacheca o altro , dove mettere il
mio annuncio?
Grazie Mari


title: RECUPERO CREDITI

author: chicco

text:
Francesco Belcastro
chic...@hotmail.com
bel...@tin.it
Società per il recupero extragiudiziario dei crediti indicanti da fatture,
assegni, contratti, schede di lavoro, bolle di consegna, cambiali, ecc..
offre consulenza GRATUITA ai propri clienti. L'onere è tutto a carico del
debitore. Copriamo tutto il territorio nazionale.
Per informazioni riguardanti tutto l'iter procedurale telefonare allo
051/348885 oppure 0347/0956469 oppure 0329/2151908
Francesco Belcastro oppure lasciare un messaggio all'indirizzo
fra...@libero.it
Procedura sicuramente meno costosa e più veloce di una procedura legale.
Chiedere informazioni non costa nulla.


title: all'interno di un cimitero

author: werd

text:
Avrei alcuni quesiti da porvi:
1) E' possibile far tagliare un albero piuttosto vecchio all'interno
di un cimitero, in quanto sta alzando la pavimentazione del lotto con
le radici, arrecando in più danni visibili alla cappella (formazione
di muschio)?Se si, come devo procedere?!?
2) Posso usare un isolante per le infiltrazioni di umidità nel muro
dovute alla pendenza della pavimentazione causata dall'albero e da un
lotto vicino con pavimentazione più alta (cosa alquanto strana) , che
fa defluire le acque piovane a ridosso del mio muro??
Grazie in anticipo per l'attenzione.
Saluti.


title: all'interno di un cimitero

author: Steve

text:
Il Wed, 17 Sep 2003 13:10:07 GMT, werd <x@x.x> ha scritto:
>Avrei alcuni quesiti da porvi:
>
>1) E' possibile far tagliare un albero piuttosto vecchio all'interno
>di un cimitero, in quanto sta alzando la pavimentazione del lotto con
>le radici, arrecando in più danni visibili alla cappella (formazione
>di muschio)?Se si, come devo procedere?!?
>
Che razza di domanda è? rivolgiti al comune, ci hai preso per dei
beccamorti?


title: all'interno di un cimitero

text:
>>
>Che razza di domanda è? rivolgiti al comune, ci hai preso per dei
>beccamorti?
Già fatto.....la risposta è stata negativa.
Il problema è che altri sono già stati tagliati (quelli davanti alle
proprietà di impiegati comunali, per intenderci), ed io chiedevo solo
un vostro parere, <in merito>.
Ciao.
---------------------------------------------------------------
Ognuno è libero di sentirsi ciò che vuole!


title: all'interno di un cimitero

author: FANTOMAS

text:
Werd dixit:
>E' possibile far tagliare un albero piuttosto vecchio all'interno
di un cimitero, in quanto sta alzando la pavimentazione del lotto con
le radici, arrecando in più danni visibili alla cappella (formazione
di muschio)?Se si, come devo procedere?!?
Io ti proporrei un sabotaggio, innaffialo per qualche settimana con del
diserbante di quello potente, e poi fai una bella relazione al comune in cui
devi dimostrare che l'albero è vecchio marcio ed è pericoloso per
l'incolumità delle persone.
Se riesci a dimostrarlo, nn serve tantissimo... basta rompere un pò le palle
in comune, il comune stesso è obbligato a farlo abbattere. :))
Cordialmente,


title: all'interno di un cimitero

text:
Il Thu, 18 Sep 2003 07:08:07 GMT, werd <x@x.x> ha scritto:
>Già fatto.....la risposta è stata negativa.
>Il problema è che altri sono già stati tagliati (quelli davanti alle
>proprietà di impiegati comunali, per intenderci), ed io chiedevo solo
>un vostro parere, <in merito>.
>Ciao.
>
Non è questo il punto, tu dovresti riuscire a spiegare cosa ha a che
fare il tuo problema con l'architettura,
non ha nulla a che fare ne con l'architettura ne con l'edilizia ne con
niente essendo solo un problema di carattere amministrativo


title: all'interno di un cimitero

text:
>Non è questo il punto, tu dovresti riuscire a spiegare cosa ha a che
>fare il tuo problema con l'architettura,
>non ha nulla a che fare ne con l'architettura ne con l'edilizia ne con
>niente essendo solo un problema di carattere amministrativo
?!?!?
ma hai letto bene??
E poi non può un giorno un "ipotetico" cliente venirti ad esporre un
problema simile?