温控器使用指南
启动防冻保护模式
防冻保护模式是指越过已设置的编程采暖时段，而让房间保持在较低的温度下运行。只有当室温降到防冻模式的设定温度时，才会启动采暖。
默认的防冻保护温度是12°C，可以从7-17°C进行设置。
Slimline & Touch 系列温控器
·       启动：按电源键一次，雪花符号出现。
·       取消：再按电源键一次，雪花符号消失。
Edge & Neo (爱智&尼奥)温控器
·       启动：将光标移到‘电源图标’，按√键，雪花符号出现。
·       取消：将光标移到‘电源图标’，按√键，雪花符号出现。
赫迈泽品牌温控器具有自学习优化启动功能。
自学习优化启动将自动计算温度升高所需要的时间来给房间预加热。
随着季节的变化，温控器会更新预加热时间。
使用此功能需要进行2项设置：
1．自学习优化启动
2．变动率
自学习优化启动是温控器在编程时间到达之前，开启预加热的最大时长，温控器可能不会一直在开启中。这是一种限制预热总时长的方法，用于非常寒冷的建筑。
00表示该功能未开启。建议设置3小时。这是按每个区域/房间进行设置的。
变动率是温升1°C需要的时间。
温控器通过检查加热是否准时、太早或太迟，不断更新ROC变化率的设置，并根据检测结果更改进行调整。