水垢大解密
何謂軟水及硬水？若以科學理論來看：以水中含有鈣和鎂的化合物（碳酸鈣caco3）的含量（毫克/公升水"或"ppm"來表示）決定水的硬度，所含化合物愈多，硬度愈高。一般水的硬度分為4個等級：軟水：0-60ppm稍硬水:60-120ppm硬水:120-180ppm極硬水:181ppm以上&nbsp;若從台水公司提供的「台灣地區水質硬度概況表」，則可以發現台灣各地，因地質、水文狀況不一，水質軟硬度也相差很大。地區硬度台北市平均在50ppm以下台北縣(五股、泰山外)150ppm左右五股、泰山150~250ppm龍潭100ppm左右新竹、苗栗180~200ppm竹東110~160ppm中部地區(埔里等地除外)180ppm以上埔里、員林、北斗、田中100ppm以下雲嘉(阿里山除外)50~350ppm台南300ppm左右高屏地區150~300ppm宜蘭150ppm以下花蓮100ppm左右台東150~250ppm&nbsp;我們目前無法單純以水的顏色或氣味判定軟硬水，但可從一些現象來觀察：若煮開水，水壺內有一層白白且有點滑滑的水垢（台語俗稱「茶帶」）就是硬水；若攪拌肥皂水，泡泡會變少就是硬水。鈣及鎂均為人體必要之微量元素，每人每日都必須自飲食中攝取，但人體健康對水中鈣與鎂離子高低之間的關係，目前仍無法確定，坊間有不肖業者誤導民眾，水質硬度偏高會導致結石，更是無稽之談。不過目前政府仍針對適飲性，規定飲用水總硬度的標準上限為300 caco3毫克/公升。&nbsp;水質軟硬是否會影響健康姑且不論，但水質若偏硬，確實會造成生活些許的不方便，例如水垢會影響飲水器加熱器（熱膽）的加熱效能，在電鍍的衛浴設備、鏡子上形成擦不掉的白斑；硬水用來洗滌衣服，不僅消耗肥皂多，而且易使織物變硬。若水質偏軟，則會加速水管的腐蝕作用。至於如何改善水質硬度，我們會在下篇文章介紹！&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;提到利用過濾方式去除水垢，達到軟水效果，最常見的濾材莫過於離子交換樹脂。「離子交換」是指：當水流過濾芯時，樹脂內的物質和水中的礦物質會產生數十億次的交換，鈣、鎂、鋁等金屬陽離子會被吸附在樹脂上而釋出鈉離子，經過濾後水中鈣鎂等物質含量會變少。當樹脂吸附量飽和時，再以鈉 (食鹽水)浸泡，在浸泡的同時即會把原先吸附的鈣、鎂釋放出來，而把鈉離子吸附住。其化學公式如下：（不必背，老師不會考）ca2++2na-r&rarr;ca-r2+2na+1mg2++2na-r&rarr;mg-r2+2na+1&nbsp;嚴格來說，這類利用離子樹脂為濾芯製成的軟水器，不應該被稱為「淨水設備」，因為它並非去除水中的污染物質，而是降低水垢，把鈣離子及鎂離子給去除掉而已。但是，水中其它汙染物如有機汙染物，微生物，懸浮顆粒卻無法濾除。因此離子樹脂僅能使用於淨水器的前置，單獨使用無法保障水質的純淨。&nbsp;一般來說，離子樹脂的壽命有限，約莫2-3個月（須視水質狀況而定）就失效。若干濾水壺濾芯標榜有添加離子樹脂可以去除水垢，但因體積過小，通常使用壽命更短，所以，大家對於其去除水垢的效用不要太樂觀。&nbsp;離子樹脂濾芯的缺點，除了壽命短、單價略高之外，另外就是在離子交換過程會釋出鈉離子，對於腎臟病患會有健康風險。也可選購無鈉離子樹脂，但無鈉離子樹脂所過濾之水質，因濾材釋放氫離子而使得水質偏酸性，就端看消費者的選擇。&nbsp;除了離子樹脂可抑制水垢，使用ro淨水設備也是一個很好的選擇。其原理為在於，水分子通過膜孔只有毛髮直徑五千分之一的ro薄膜，來過濾去水中重金屬離子、有機毒素和細菌；但缺點為進水經逆滲透處理後，會有廢水排放，可能會造成水資源的浪費。&nbsp;無論哪一種過濾淨水方式，都沒有100％完美，端看消費者的需求與偏好，另外選擇良好信譽、生產品質優秀，是選購淨水器的基本保障。歐漾淨水榮獲經濟部小巨人獎，是以台灣製造的淨水精品獲得優異的外銷成績，方能獲得此一殊榮，值得國人信賴。
教大家一些簡單的故障排除方法&nbsp;&nbsp;馬達不啟動而無法造水　問題原因改善辦法1沒電請檢查電源插頭是否插上、有無電源進入21.原水水壓不足2.可能高/低壓開關動作失靈3.變壓器或馬達可能燒毀1.檢查原水來源、是否缺水。2.更換高/低壓開關。3.第二道或第三道活性碳濾芯可能阻塞&nbsp;&nbsp; 造成馬達過載，可先嘗試更換濾芯。4.更換變壓器或馬達加壓馬達漏水　問題原因改善辦法1第二道或第三道活性碳濾芯可能阻塞造成無法通過導漏水更換濾芯2馬達頭內隔膜老化失去彈性，或遭到水垢阻塞送修馬達，或更換3廢水比阻塞水無法通過換新廢水比馬達運轉正常但仍無法造水　問題原因改善辦法1ro膜阻塞更換ro膜2馬達失壓，有運轉但無壓力送出送修馬達或更換3前置濾芯（活性碳）堵塞更換濾芯4進水電磁閥故障無法送水換新進水電磁閥壓力儲存桶中水滿的，鵝頸龍頭出水卻很小或不出水　問題原因改善辦法1壓力桶洩壓，無法將水送出重新用打氣桶打入7psi-10psi的壓力或送修2後置活性碳阻塞更換後置活性碳濾心機器停機但廢水管中仍有水流出　問題原因改善辦法1進水電磁閥異物卡住，無法將進水完全閉止拔起維修或更新2逆止閥無作用更換逆止閥3四面閥失效更換四面閥造水速度越來越慢，且水量越來越少　問題原因改善辦法1ro逆滲膜阻塞更換ro膜2活性碳阻塞更換濾芯3馬達壓力未達到標準送修馬達，或更換