入户控温改造方案
(1)入户控温改造单元入户侧  
部署
l  网关ptg20可部署方便接入intelnet的位置。
l  每一个楼层部署一个执行器（ptr20）。
l  网关ptg20和执行器ptr20之间通过4根数据总线连接。
l  网关220v供电，执行器通过网关供电。
l  在每一个用户家部署测温终端（pth20）
优点
l  执行器控制信息集中通过网关回传，节省费用且较稳定。
l  大部分控制设备都部署暖通井道，方便维护。
l  能较好解决欠费停热的问题。
!入户温控楼道02副本.png
(2)入户控温改造室内侧 
户内回传方式:
l  有wifi时,通过wifi方式连接到云平台。
l  没有wifi时,可通过暖通井中的执行器（ptr20）的rf连接云平台。
l  没有wifi，rf连接不稳定时，可以通过nb方式连接到云平台。
面板式温控器ptc21 / panel thermostat
前期需要替换一个面板，后期使用稳定可靠。
插座式温控器pth20 / socket-type thermostat
免安装，即插即用，存在人为插拔的问题。  
!pth20副本-02.png
l  供电：220v 50/60hz
l  上传方式：wifi（2.4g）、rf，nb
l  功耗：小于0.5w
l  过流电流大小：10a
l  温度检测精度：+/- 0.5℃
l  湿度精度： +/- 5%
!ptc21副本-02.png
l  供电：220v 50/60hz
l  上传方式：wifi（2.4g）、rf，nb
l  功耗：小于1w
l  最大电流：5a
l  温度检测精度：+/- 0.5 ℃
l  湿度精度： +/- 5%
!pth20-ptc21-室内场景图副本.png
01        大数据平台
big data platform
l  热网的控制中心，监管整个热网运行。
l  利用大数据，ai人工智能，遗传算法，自动调节热网平衡，自动控制户内温度，实现按需供热。
l 大数据平台也是热力公司的信息化中心和运行数据中心。
l 可开放数据接口给第三方，为政府监管，智慧城市提供保障。
02        无人值守换热站
unattended heat exchange station
l   以esc20无人值守换热站控制柜为中心，实时检测换热站温度、压力、流量等等运行指标数据。与大数据平台
通信，实现全自动调节，实现按需供热，保障入户温度恒定可控的同时，大大节省热源消耗。
03        二次网平衡控制
secondary network balance control
l   自动调节二次网水力和热力平衡。
l   集中管理，集中与平台通信，方便管理的同时，节省了数据通信费用，节约了成本。
l   分布式测温和调节，调节阀执行器和测温传感器，根据阀门位置和测温点，按需部署。
l   可只监管重点二次网支路运行情况，花20%的费用解决80%的问题， 也可以全网监管，实现全网热平衡。
04        入户温控
indoor temperature control
l   入户测温，入户温度自动控制！  
l   入户测温是智慧供热效果的有效检测手段，是智慧供热闭环控制的测量环节。
l   用户测温数据是全自动智慧供热的“眼睛”，智慧供热通过“观察”用户的温度，实时自动调节热网，保证热
平衡和供热温度舒适的同时，实现按需供热，减低能耗。
l   用户测温可分阶段实施，前期只要有少量的测温点就能实现智慧供热全自动运行。
!-03副本.png