温度变送器和温度模块还有温控表是一个概念吗？
如果是指的plc系统的温度控制功能模块的话，那显然与温度变送器、温控表不是一回事！温度检测元件是实时检测温度信息的，该信息传递给温度变送器，经过温度变送器转换和处理后，输出关于被测对象温度的标准电气信号（如0－－10v直流电压信号，或者4-20ma电流信号等）一般对于仪表温度控制系统来说，此标准信号是送到温控表，经温控表比较、运算后形成输出控制量信号给放大器或直接给执行器。
!智能温度变送器
至于温度控制模块，假如想前面说的那种情况，就其在控制系统中的作用看，那约等于温控表。但还有些所谓温度控制pwm模块，用于电加热器控制，其实是辅助控制执行器的模块
双线变送器是许多远程温度测量应用的理想解决方案。相比传统温度测量设备，变送器有一定的优势，但必须谨慎选择，以避免出现“接地环路” 问题。
用途
在许多情况下，远程过程的温度必须进行监控。常见的温度传感设备 （例如热电偶和rtd）会产生极小的“信号”。这些传感器可以连接到双线变送器，变送器将会放大和调节这种小信号。调节到一个可用的级别之后，此信号即可通过普通铜线传送，并用来驱动其他设备，例如仪表、数据记录器、图表记录器、计算机或控制器。
运行
双线变送器流过的远程直流电源电流与其传感器输入成正比。
具体而言，当测量过程的最低温度时，热电偶输入变送器将会流过直流电源提供的4 ma电流。然后，当温度升高时，双线变送器将会按照比例流过更多电流，直至达到20 ma。这个20 ma信号与热电偶的最高传感温度相对应。变送器的内部信号调节电路（供电电流介于4 ~ 20 ma之间）可以确定输出电流信号将代表的温度范围。
实际上，在包含远程电源和处理设备的串行电路中，只需两根铜线来连接变送器输出信号。这是因为信号和电源线已经合二为一了（一个电路身兼两种功能）。
!温度变送器
优势
与众多传统的温度测量方式相比，双 线变送器有很多优势。
双线变送器无需使用交流电源即可 在远程位置运行。 由于变送器通过 低电量4 ~ 20 ma输出电流信号 供电，因此远程位置无需额外提 供电源。此外，运行所需的普通 24 vdc信号是大量仪器生产厂的 标准信号。
对双线变送器用户而言，电噪声和 信号衰减不成问题。 当周围有电噪 声时，变送器的电流输出信号自身 会产生很高的抗扰性。通常情况下， 输出电流中出现的任何噪声都可以 通过接收设备的共模抑制消除。另 外，电流输出信号不会像多数电压 信号那样随着距离而变化 （减弱）。
使用双线变送器可以大幅降低电缆成本。 热电偶产生的低电压信号在 发送至任何远距离位置时，几乎总 是需要使用屏蔽电缆。如果使用非 屏蔽电 缆传送这些信号，来自电弧 放电继电器、电机和交流电源线的 环境电噪声会加重对信号的破坏。 另外，在需要较长电缆的应用中往 往要安装昂贵的粗电线（因为这样 可以减少因线路电阻导致信号电压 下降所引发的错误）。
普通铜线可用来连接双线变送器系统 中的所有相关设备。4 ~ 20 ma电流 输出信号的抗环境电噪声能力相当强，不会因长距离传输而衰减，即使 通过较小直径的电线传输也不会。在 系统中增加双线变送器可以解决必须 提供昂贵的长线以及大量屏蔽措施这 一问题。
接地环路问题
如果将接地棒在两个不同点接地并且 在两点之间连接了电压计，则两点之 间可以检测到电压差。实际上，地球 表面的任意两点之间都可能存在这种 电压差。当尝试测量位于远程位置的过程时，此电压差将会引发错误的电 流流过线路，这被称为“接地环路” 信号。它会导致显示错误结果。
为了防止出现这种“接地环路”错误，请为您的系统选择一种隔离式双线变送器。这种变送器会以光电方式将传 感器信号与输出电流环路隔离。这样 用户就可以同时将传感器及电流环路 的一端接地。
变送器特点
变送器通过用于电源和输出的相同线 路提供双线输出。负载电阻与直流电 源采用串联方式，电源输出的电流是 4 ~ 20 ma，或与输入信号成正比的 输出信号。
双线变送器允许在靠近传感器的位置 远程安装变送器，以最大程度地减小 低电平传感器输出比较敏感的噪声和 信号衰减所带来的影响。
适合现场安装的坚固耐用的金属外壳 可提供螺丝输入输出端子，而且很环 保。这种外壳可以表面安装，或者在 标准继电器上进行导轨安装。
尽管现在推出了与实际温度成线性的 新型号，但多数双线变送器都与热电偶或rtd产生的电压信号成线性。
双线变送器可以将热电偶或rtd信号 转换为4 ~ 20 ma的输出信号。某些 型号将会转换为rs232c输出。每种 变送器型号均提供适用于多种热电偶 的拨码开关选择，也提供单个型号上的热电偶和rtd选择。双线变送器有 隔离型号或非隔离型号，而且 可以通过超过80 ~ 100%（取决于型号）的 传感器范围调零和量程调节来调节输 出范围。