电压变送器和电流变送器怎样选择
电压变送器是一种旧式的变送器，具有恒压源的性质，plc模仿量输入模块的电压输入端的阻抗很高，假如传输间隔较远，细小的搅扰信号电流在模块的输入阻抗大将发生较高的搅扰电压，所以远程传送的模仿电压信号的抗搅扰才能较差。
!高温压力容器
但适合于将同一信号送到并联的多个外表上，且装置简略，拆装其间某个外表不会影响其他外表的作业，对输出级的耐压要求下降，然后提高了外表的可靠性。电压信号的规模为1~5 v、0~10 v、一10~10 v,首先为1~5 v、0~10 v.
长处是：电压信号使外表可采用"并联制"衔接，可是缺陷很丧命榜首抗搅扰才能极差，第二线路极简单破环，精度一般，有时输出的直流电压上还叠加有沟通成分，是单片机发生过错判断，操控呈现过错，严峻时还会损坏设备，输出0-5v肯定不能远传，远传后线路电压下降，精确度大大扣头。
电流变送器就不会呈现这样的状况。电流输出型变送器：具有恒流源的性质，恒流源的内阻很大。plc模仿量输入模块的输入为电流时，输入阻抗较低，线路上的搅扰信号在模块上发生的搅扰电压很低，所以模仿量电流信号适用于远程传输，在运用屏蔽电缆信号线时可达数百米。电流信号的规范为0~10 ma、0~20 ma、4~20 ma,首选为4~20 ma,0 ma通常被用作电路毛病或电源毛病指示信号。
什么是两线制压力变送器？什么是两线制？两线制有什么长处？现在咱们在工厂里看见的丈量压力，液位的根本都是两线制压力变送器，两线制是指现场变送器与控制室外表联络仅用两根导线，这两根线既是电源线，又是信号线。
!智能温度变送器
两线制与三线制（一根正电源线，两根信号线，其间一根共gnd） 和四线制（两根正负电源线，两根信号线，其间一根gnd）比较，两线制的长处是：不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响，可用十分廉价的更细的导线；可节约很多电缆线和设备费用。
在电流源输出电阻足够大时，经磁场耦合感应到导线环路内的电压，不会发生明显影响，由于搅扰源引起的电流极小，一般使用双绞线就能下降搅扰；两线制与三线制必须用屏蔽线，屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。电容性搅扰会导致接收器电阻有关差错，关于4~20ma两线制环路，接收器电阻一般为250Ω（取样uout=1~5v）这个电阻小到不足以发生明显差错，因而，能够答应的电线长度比电压遥测体系更长更远。
各个单台示读设备或记载设备能够在电线长度不等的不同通道间进行换接，不因电线长度的不等而形成精度的差异，完成涣散收集，涣散式收集的长处就是：涣散收集，集中控制将4ma用于零电平，使判别开路与短路或传感器损坏（0ma状况）十分便利。