创建采暖自定义编程（舒适时段）
这里提供了二种自定义编程的种类 – 采暖自定义编程和定时器编程。采暖自定义编程用于温控器产品，而定时器编程则用于定时器产品。
注意：
1．采暖自定义编程储存在neoHub控制中心内，应用时发送到neoStat温控器上。这就意味着采暖系统并不会依赖于neoHub，当neoHub或网络出现问题时，系统仍将继续运行。
2．更改编程模式、温度单位和舒适时段设置，均将导致您所存储的自定义编程被删除。
按如下步骤创建采暖自定义编程
   点击‘自定义编程’
   选择采暖自定义编程
   命名
   在屏幕上方，点击星期进行编辑
5/2天模式 –工作日和周末组成两组分别进行设置
7天模式 – 每天不同的设置
24小时模式 – 每天相同的设置
   选择好编辑模式之后，点击时段，将显示4或6时段，这是由系统设置决定的。
   选择这一时段的‘时间’和‘温度值’。
   如果您不需要使用该时段，点击‘删除’按键。
   点击‘下一步’。
   自定义编程现已存储以备今后使用。或者现在就可以将这一自定义编程应用于您的多区域采暖控制中。
   点击‘完成’。
关于采暖自定义编程的理解
08.00 – 20
09.00 – 16
17.00 – 21
22.00 – 16
在这一举例中，NEO尼奥温控器将每天分成不同的时段和相应的设置温度。
在早上8:00-9:00时保持20°C的设置温度；
在早上9:00-晚上5:00时保持16°C的设置温度；
在晚上5:00-10:00时保持21°C的设置温度；
在晚上10:00-第二天早上8:00保持16°C的设置温度。
六个设置步骤
将neoHub控制中心和neo尼奥温控器配对后，根据系统的使用情况，需要进行五个设置：
1．设置所在时区
按照如下步骤设置您所在的时区：
我们提供的时区支持：GMT，CET和中国时间。在其他国家的客户请选择‘其他’并手动输入时间。对于夏/冬令时，您则需要手动调整时钟。
2．设置温度格式
请决定系统是按照摄氏度°C 还是华氏度°F进行运行的。
默认值是摄氏度°C。按如下步骤进行更改：
   点击‘设置’
   点击‘温度格式’
   选择°C或°F
3. 系统在哪种编辑模式下运行
NEO尼奥温控器可在以下编程模式运行：
   不可编程（没有时间设置，只是简单地设定温度值）
   5/2（工作日是相同的编程，周六日可以是不同的）
   24小时（每天都是一样的编程）
   7天（每天可以是不同的编程）
4．每天有几个编程时段
NEO尼奥温控器提供了每天4时段编程或6时段编程 – 这是可以编辑不同温度值的数量。
默认是4时段编程，按如下步骤可进行更改。
   点击‘设置’
   点击‘采暖舒适时段’
   选择相关选项
5．是否启用‘自学习优化启动’
NEO尼奥温控器具有自动预先加热的功能，意思是在设置的编程时间到达之前，预先开启采暖，这样可以确保在编程时段到达时，室内温度达到设定温度值。每个区域都需要设定该功能，默认值是关闭，按如下步骤进行改变：
   进入某一房间界面，点击这个功能图标!
   选择‘自学习优化启动’
   选择最长预加热时间（比如：3小时）
这个时间是温控器最长的预加热时间。温控器会准确计算出所需要的预热时间，并每天进行自动调整。此设置是针对温控器预热时长的限制。设置为0即不启用该功能。
6．回差 – 再次启动采暖的迅速程度
当室内温度低于设置温度值的0.5°C, 1°C, 2°C或3°C时， NEO尼奥温控器就会再次启动采暖。这是每个区域都需要进行的设定，默认值是1°C。按如下步骤进行改变。
   进入某一房间界面，点击这个功能图标!
   选择‘回差’
   选择您的设定值