當介質是氧氣時，我們可以選擇閘閥嗎？
根據閘閥的特性，不應使用閘閥來調節流量和壓力。否則，密封面會很快磨損，密封性會降低。 此外，不能通過緩慢打開來調節閘閥的壓力。閘閥不適用於氧氣管道。使過氧管線中的閘閥失效的原因是，閘閥的密封表面由於相對運動期間的摩擦而使鐵粉從密封表面脫離。儘管這在我們通常的情況下顯得微不足道，但在高壓純氧環境中，這些小顆粒的鐵粉在點燃後很容易燃燒，這掩蓋了安全隱患。 在此，還有一點需要注意，即氧氣管道的安全隱患並沒有完全歸咎於閘閥。當閥門兩側之間的壓力差較大時，可能會發生爆炸。從事故中汲取的教訓表明，禁止閘閥實際上是在禁止產生可燃物。這與定期清除鐵鏽，脫脂和油脂的目的相同。為了進一步控制流量，搞好靜電接地等，消除火源的措施，這與閥門材質有很大關係。儘管銅基合金閘閥比鑄鐵閘閥對消除可燃物有顯著影響，但這並不意味著不存在安全隱患。原因是無法控制火源，並且源不可能僅控制閘閥是否安全。注意管路的所有階段的工作壓力和仔細維護，不僅要使用閘閥，而且必須嚴密和安全。
實際上，這主要與閘閥的運動方式有關。閘閥的打開和關閉方式是閘閥的垂直運動。百葉窗和閥座可能產生強烈的摩擦和火花。由於閥板和閥座之間的接觸不連續，可能會產生靜電。這使得在易燃易爆的氧氣介質管道中使用閘閥極為危險。接下來，我們將詳細分析這種情況。