餐飲業系統停用後重啟操作說明
當過濾系統長時間關閉時，可能會有微生物孳生；請遵循以下重啟說明，適用於所有Pentair過濾系統且水源出自自來水廠（含前置、活性碳、RO系統）
1.系統暫停運作1-7天(含)
精密濾心過濾系統：放流5分鐘以上。若系統有多個出水孔，讓所有出水孔皆放流5分鐘以上，始得照常運作。
RO系統：將儲水桶的水排出直到馬達啟動後，所有出水孔放流10分鐘以上，始得照常運作。
2.系統暫停運作7天以上
精密濾心過濾系統、RO系統：移除並丟棄所有濾心耗材(前置、活性碳、RO膜)。請按《安裝和操作指南》進行消毒；完成消毒程序後，安裝新的濾心耗材(前置、活性碳、RO膜)後進行放流程序，始得照常運作。
軟水器：手動啟動一次再生程序，始得照常運作。
3.系統暫停運作30天以上
軟水器：於手動啟動再生之前，在鹽水罐中添加一些漂白劑，並按《安裝和操作指南》進行消毒 ，始得照常運作。
先請您檢查是否有動到拷克開關(見圖示)，或折到管路。如果櫥下有漏水，客服人員將指導您排除漏水斷路器，讓您先持續有水可用，當您自行排除漏斷器後(如何排除請參考「如何排除第二代/第三代漏水斷路器?」)，過濾水即可正常使用，此裝置不會影響過濾水水質。客服人員再與您預約時間到府上更換新的漏斷器。
如果您是餐飲客戶，而沒有裝漏斷器，突然不出水的原因可能是濾心阻塞，客服人員再與您預約時間，安排專業團隊進行診斷維修
!