为何选择使用温度变送器而不是直接配线
为什么选择使用温度变送器，中科博微小编为您解答——专业生产智能温度变送器、智能压力变送器、总线程电流变送器产品，主要应用在石油、化工、建材、钢铁、电力、冶金、制药、食品等领域，欢迎新老客户前来咨询洽谈，联系电话：(024)31217263
关键词：温度检测 温度变送器
摘要：目前在很多工业现场应用的温度检测仪表信号都需要进入工业控制系统和其它检测信号一起对现场进行集中控制或操作，而现场的温度检测元件的信号传输有使用温度变送器和直接配线两种方法，本文就这两种方法进行具体讨论。
6：加强精确性和稳定性
使用温度变送器可以加强测量精度。dcs和plc 系统的测量读数在一个较宽的传感器范 围内，众所周知，较小测量范围可以获得较高的测量精度。所以温度变送器可以被校准用于传感器全部测量能力内的任何区间中。测量精度比直接配线测量策略的精度要高很多。在通用的 pt100 rtd，测量范围为 200°c 的传感器的情况下，温度变送器测量精度级别为±0.13°c (±0.23°f) 如果用户需要更高的精度，用户可以通过我们的变送器的修剪功能将变送器修正到精确地 与某一种特定的传感器匹配。即使有的传感器被设计成为可以和某种输出曲线十分吻合， 但是每一个传感器（即使很精确的）还会和要求有所偏差。而温度变送器可以根据实际 使用的每种传感器进行相应的修整，从而使得测量值精度很高。
利用传感器－变送器修整（sensor-to-transmitter trimming）功能，可以提高测量精 度。用户将传感器和变送器连接好，然后进行修整操作：首先获得稳定的温度值 (见图4) ，变送器将“捕获”两个代表传感器上下限的读数，并将这两个值保存到内存里面； 然后变送器使用这两个值补偿传感器规定的线性曲线值和实际测量值的偏差值 。当变送 器带一个 1000 欧姆的 rtd 时，这样的修整将使得测量精度达到测量范围为 100°c 的±0.014°c (±0.025°f)的误差精度。
为了进一步加强测量精度，温度变送器可以被修整到对所选零点和满量程区间的两点作
出响应。这一优势使得整个测量区间都被监测到，并且同时又提高了其中很关键部分的测 量区间的精度。例如，在图 5 中，在 20°c 和 27°c 处使用了实际传感器曲线而不是理想的 rtd 曲线，这样使得这一段的精度大大提高。
!智能温度变送器
7：简化工程和防止误接线
使用我们的变送器代替了繁多的传感器导线和 dcs/plc 输入板的组合大大简化了工程设 计和图纸设计，在设计时只需要标明类型（双绞线）和一个输入板类型（4－20ma即 可。 这样的一条导线和一输入板的系统意味着将来的维护操作变得简单易行，并且大大降低和消除回路误接线的可能性。
8：简易的升级操作
整个工艺过程生产中，对某些设备的升级或者完全替换是经常发生的事情，工艺的改变或 者生产的需要使得某些测量范围更改或者要求更高的测量精度，无论何种情况发生都需要 用户对传感器的类型进行更改以适应新的工艺条件。在直接配置导线的系统中，改变传感器就意味着更换所有已存在的导线然后安装新的导线或者更换控制系统的输入卡件从而使得和新的传感器类型相匹配。这样又产生了附加的成 本花费。
!智能温度变送器
9：减少维护时间和维护成本
当仪表的出现问题的时候，由于温度变送器不仅可以方便的根据不同的输入类 型和区间进行设置，还具有强大的传感器诊断功能，因此当问题出现的时候它可以对某些 故障作出诊断，从而减少时间和金钱。
带智能诊断功能的温度变送器可以帮助用户追踪传感器操作并且快速的找出和诊断传感器 故障，它可以连续的监测传感器工作，假如传感器出现断线或者其他诸如工作状态时停止发送信号之类的问题时，变送器都会发送一个超出上限或者下限值警告传感器故障或者其他意想不到的问题。而且，温度变送器也可以通过一条出错信息告诉用户传感器的哪根 导线断线，这一出错信息可以显示在仪表的 led 上或者在计算机组态软件中显示。
10：避免导线不均衡
温度变送器允许使用 4－线制 rtd 作为输入，这样第四根导线可以有效的消除由于导 线不均衡而造成的输出错误。rtd 传感器的导线所导致的每一欧姆不均衡电阻都会产生2.5°c 的测量误差（如图 7 所示）。严重的不均衡将从用户第一天投运试运车开始存在而没有被觉察到，这一不均衡一般是由以下原因引起的：制造不一致性、导线长度不一样、 连接处出现松动、端子腐蚀以及重压之下产生的弯曲变形等。
温度变送器哪家好？沈阳中科博微是一家研发生产于一体的大型企业，专业生产智能温度变送器、智能压力变送器、总线程电流变送器产品，主要应用在石油、化工、建材、钢铁、电力、冶金、制药、食品等领域，欢迎新老客户前来咨询洽谈，联系电话：(024)31217263
前不久媒体报道的未冷藏问题疫苗，让人们更多的了解和意识到，疫苗在运输存储过程中的重要性，失控的疫苗将对孩子的健康造成无法挽回的伤痛。昆仑海岸在两年前就专门针对冷链运输、医药仓储领域开始研发多款无线传感器。我们本着即时、准确、全过程可追溯的理念，设计制造智能硬件，希望通过我们的产品，让执法部门全程可查的监管，不再是一纸空文。
!智能温度变送器
今天小编给您推荐几款冷链仓储中使用的智能硬件装备。
冷链库房温度监控系统硬件主要由采集和通讯网关、带存储的触摸显示屏、声光报警器、前端温度变送器构成，实现现场实时温度触屏显示、温度超限现场声光报警、温度检测数据现场存储、采集数据通过rj45标准网络通讯接口或者3g/4g无线网卡等多种方式远传至监控中心，使监控管理人员直接在任何地方通过pc客户端观察到现场环境变化，或者对历史数据进行查询、分析。
系统特点
通过温度传感器实时检测冷库内温度值，根据预先设定的上下限值，实现超温现场声光报警。
7寸彩色液晶触屏显示，人机界面友好易于操作，可对温度上下限、数据采集周期、通讯频率进行设置；
可以通过标准有线网络或者无线3g/4g网络，与云服务器实现实时数据通讯。
内置64m数据存储单元，具有数据存储黑匣子功能，保证了任何情况下数据不丢失。
双cpu、双系统的模式有效的分配了采集传输和记录报警等功能，是系统运行更可靠。
系统配备ups保证每个库房断电后正常工作记录1-3天。
系统功能
1、通信功能
系统能够以多种方式达成现场与云服务器之间的数据交换：
2、现场报警功能
当现场有报警情况发生时，数据采集器采集到实时信息，将对数据进行逻分析判断，具有温度超差自动报警功能，本地声光报警时云端主机界面上也有相应的报警提示
3、预留自动控制功能接口
预留控制系统接口，可扩展根据现场的实时温度、湿度、水浸等环境要求，进行预置数据逻辑比较，自动控制开关输出，控制各种设备的启停以及其他报警装置的触发。
传感器产品
一、有线温度传感器:(低温环境使用)
特点：
i 使用安装方便，防护性能好
i 长期可靠性能、稳定性能优良
i 极性保护、优良的电磁兼容