自学习优化启动说明
赫迈泽品牌温控器具有自学习优化启动功能。
自学习优化启动将自动计算温度升高所需要的时间来给房间预加热。
随着季节的变化，温控器会更新预加热时间。
使用此功能需要进行2项设置：
1．自学习优化启动
2．变动率
自学习优化启动是温控器在编程时间到达之前，开启预加热的最大时长，温控器可能不会一直在开启中。这是一种限制预热总时长的方法，用于非常寒冷的建筑。
00表示该功能未开启。建议设置3小时。这是按每个区域/房间进行设置的。
变动率是温升1°C需要的时间。
温控器通过检查加热是否准时、太早或太迟，不断更新ROC变化率的设置，并根据检测结果更改进行调整。
主要原因是在您不希望采暖的时候打开采暖系统。可能有如下两个原因。
1．自学习优化启动 - 赫迈泽品牌温控器具有优化启动功能。
优化启动将自动计算温度升高所需要的时间，给房间预加热。
随着季节的变化，温控器会更新预加热时间。
使用此功能需要进行2项设置
1．自学习优化启动
2．变动率
自学习优化启动是温控器在编程时间到达之前，开启预加热的最大时长，温控器可能不会一直在开启中。这是一种限制预热总时长的方法，用于非常寒冷的建筑物。
00表示该功能未开启。建议设置3小时。这是按每个区域/房间进行设置的。
变动率是温升1°C需要的时间。
温控器通过检查加热是否准时、太早或太迟，不断更新ROC变化率的设置，并根据检测结果更改进行调整。
2．舒适时段编程
在不期望加热的时段加热，最常见的原因是对舒适时段编程的错误理解。
赫迈泽品牌的温控器不使用定时开关机，而是采用舒适时段。
舒适时段编程，不是打开或关闭采暖系统，而是让您规划一整天不同温度的时段。这种方法可以更好地控制采暖系统，也是被证明了的更为节能的方法。
这是一个典型的采暖编程案例。
·       08.00 - 20
·       09.00 - 16
·       17.00 - 21
·       23.00 - 15
在这个案例中，8:00-9:00，温控器的温度保持在20°C. 9:00-17:00
当外出以后，温控器设置的温度为16°C.
17:00-23:00当您回到家以后，温度将维持在21°C.
如果您不需要使用所有的舒适时段，您可以设置 .，该舒适时段就被禁用了。