方案特点
01        在楼栋或单元的回水管安装nb电动平衡阀，以楼栋或单元为单位进行平衡控制；  
02        在用户供暖管道回水管上安装nb电动平衡阀，通过回水温度的反馈来改变阀门开度来调节分支管路的流量大小，最终达到整个管网的
水力和热力平衡。
03        极大降低二网系统平衡调试工作量；
04        实现差异化按需供热。
05        结合大数据平台，方便、快捷地实现二次网的动态平衡；
06        有效降低用户及楼栋间的耦合性，提高系统的调控性能；
07        调控操作及平衡效果可以在线监测、评价；
08        低成本、低功耗、低通讯费用，维护方便。
(1)入户控温改造单元入户侧  
部署
l  网关ptg20可部署方便接入intelnet的位置。
l  每一个楼层部署一个执行器（ptr20）。
l  网关ptg20和执行器ptr20之间通过4根数据总线连接。
l  网关220v供电，执行器通过网关供电。
l  在每一个用户家部署测温终端（pth20）
优点
l  执行器控制信息集中通过网关回传，节省费用且较稳定。
l  大部分控制设备都部署暖通井道，方便维护。
l  能较好解决欠费停热的问题。
!入户温控楼道02副本.png
(2)入户控温改造室内侧 
户内回传方式:
l  有wifi时,通过wifi方式连接到云平台。
l  没有wifi时,可通过暖通井中的执行器（ptr20）的rf连接云平台。
l  没有wifi，rf连接不稳定时，可以通过nb方式连接到云平台。
面板式温控器ptc21 / panel thermostat
前期需要替换一个面板，后期使用稳定可靠。
插座式温控器pth20 / socket-type thermostat
免安装，即插即用，存在人为插拔的问题。  
!pth20副本-02.png
l  供电：220v 50/60hz
l  上传方式：wifi（2.4g）、rf，nb
l  功耗：小于0.5w
l  过流电流大小：10a
l  温度检测精度：+/- 0.5℃
l  湿度精度： +/- 5%
!ptc21副本-02.png
l  供电：220v 50/60hz
l  上传方式：wifi（2.4g）、rf，nb
l  功耗：小于1w
l  最大电流：5a
l  温度检测精度：+/- 0.5 ℃
l  湿度精度： +/- 5%
!pth20-ptc21-室内场景图副本.png