风冷式和水冷式冷水机的使用比较

冷水机组是工业生产和商业场所中广泛使用的设备，能提供恒温、恒流、恒压的冷却。像我们生活中经
常看到的商场的中央空调，它的核心部件就是冷水机组。冷水机按冷凝器冷却方式分为水冷式和风冷式。它
们的制冷系统是一样的，都是由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。只是在冷凝器的冷却方式上，有所
区别。
风冷式冷水机工作原理
!风冷式冷水机.png
图1 风冷式冷水机工作演示图
利用同轴蒸发器使水与冷媒进行热交换，冷媒吸收水中的热负荷，使水降温产生冷水后。通过压缩机的
作用使热量带到翅片式冷凝器，再由散热风扇散失到外界的空气中。翅片式冷凝器由铝制的薄片包着的铜管
的形式。
水冷式冷水机工作原理
!水冷式冷水机.png
图2 水冷式冷水机工作演示图
利用同轴套管蒸发器使水与冷媒进行热交换，冷媒吸收水中的热负荷，使水降温产生冷水后通过压缩机
的作用将热量带至同轴套管冷凝器，由冷媒与水进行热交换。使水吸收热量后通过水管将热量带出。
风冷式冷水机组的效率取决于其冷却系统中使用的环境空气的温度，循环冷却空气的温度越高，风冷式
冷水机组的效率就越低。水冷式冷水机组对环境空气温度的依赖性更小，利用水冷塔将确保在最佳范围内稳
定调节冷却液。
水冷式机组所使用的同轴套管冷凝器在污垢积聚一定范围内，对换热效率的影响较小，因此机组性能随
污垢产生而下降的幅度较小，清洗周期较长，相对维护费用会低。而风冷式机组使用的翅片式冷凝器的换热
效率受灰垢积聚的影响较大，散热翅片管前必须设置滤尘栅网，并且需要频繁清洗。由于风冷式机组运转压
力较高，一般安装在室外，运行环境相对较为恶劣，在维护性及可靠性方面均不如水冷式冷水机组。
另外冷水机组用的蒸发器和冷凝器是关键设备，杭州沈氏凭借在换热器领域深耕多年，深厚的设计制造
底蕴，研制出多款型号的冷水机用换热器，如下图3所示。
!换热器型号.png
图3 冷水机组用换热器型号表
杭州沈氏同轴套管换热器采用在冷水机组制冷系统实际运行中，由于受温度波动，启停循环，热泵融霜，
膨胀阀调节等因素的影响，内部压力处于频繁交替下。在频繁的振动和压力变化下，同轴套管抵抗压力震动
和压力冲击的能力要比板片结构高得多，所以能适应实际运行工况的复杂性。
杭州沈氏同轴套管换热器在工艺制造过程中，焊口连接较少，工艺处理易行，焊接质量容易保证，大大
降低了系统因长期受振动 、压力波动、冷热交替冲击导致接口处开裂发生泄漏的危险，换热器工作可靠性非
常强。
杭州沈氏同轴换热器凭借其优良的换热性能和适应性，广泛适用于各种型号的冷水机蒸发器或冷凝器中。

水体温度较恒定的特性，使得热泵机组运行更可靠、稳定，也保证了系统的高效性和经济性。相比空气热泵热
水器，水源热水器不存在冬季除霜等难点问题，是广受消费用户欢迎的类型热水器之一。
水源热泵热水器的工作原理就是输入少量电源,实现低温热能向高温热能转移.水分别作为冬季热泵供暖的热源和
夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量取出来,释放到水体中取,由于水源温度低,可以高效地带走热量,以达到夏
季给建筑物室内制冷目的;而冬季则是通过水源热泵器,从水源提取热能,送到建筑物室内采暖.
!水源热泵冬季用.png
图1 水源热泵冬季工作演示图
!水源热泵夏季用.png
图2 水源热泵夏季工作演示图
水源热泵热水器的装置主要有蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、各种制冷管道配件和电器控制系统等组成，
水源热泵热水器工作的关键就在于冷凝器和蒸发器，如图1和图2冬天室外水做蒸发器用水，室内冷凝制热；夏天室
外水做冷凝器用水，室内蒸发制冷；冬夏通过四通阀换向。
!同轴套管换热器2.png
图3 同轴套管换热器
作为冷凝器和蒸发器使用的同轴套管换热器，如图3所示杭州沈氏同轴套管换热器，由同心的内管和外管组成，
水在内管中流动，空气在内管和外管的夹层流道中流动，让热量散失到内管管壁上，紫铜之类的金属导热性能强，
常用于输送蒸汽。杭州沈氏为提高同轴套管换热器的传热效率，在内管表面上做特殊压花工艺处理，增加大散热面
积，以加速散热。如下图4所示。
!压花工艺.png
图4铜管表面压花处理
杭州沈氏同轴套管换热器内管采用螺旋槽管工艺，一方面能起到双侧强化换热的作用，流体在管内既有沿轴向
的流动，也有沿着螺旋旋转流动，产生局部二次流，加剧了近壁面处流体与中心流体的混合，加强了湍流强度，使
传热系数增大，具有良好的伸缩性，抗冻性好。另一方面流体螺旋流动冲刷，具有自除垢能力，性能稳定、衰减小。
换热管的多头螺旋结构使得流体在内部流动是处于紊流状态，自除垢防垢能力强，通道内具有较高的清洁度。同时
钢管与铜管间隙均匀分割，有利于在做为蒸发器时保持良好的回油特性。
!螺旋槽管.png
图5 螺旋槽管               
由于螺旋套管换热器在杭州沈氏工艺制造过程中，焊口连接较少，工艺处理易行，焊接质量合格，大大降低了
系统因长期受振动、压力波动、冷热交替冲击导致接口处开裂发生泄漏的危险。
热泵热水器在实际运行工作中，由于受温度波动，启停循环，热泵融霜，膨胀阀调节等因素的影响，内部压力
处于频繁交替下。在频繁的振动和压力变化下，螺旋套管抵抗压力震动和压力冲击的能力要比板片结构高得多，所
以能适应实际运行工况的复杂性，使用寿命更长。
杭州沈氏同轴套管换热器具有抗冻性好、换热效率高、不易结垢寿命长多方面的优势，广泛适用的的水源热泵
类型有冷热风型机组、冷热水型机组、水环式机组、地下水式机组、地埋管式机组、地表水式机组等。