杀菌灯的不同种类及其相应的应用？
标准灯：  
应用在流速较低，曝光时间可以更长的环境中。
高输出灯：  
使用空间有限而又需要较高的水流和紫外输出剂量
汞齐灯：  
有非常高的紫外输出要求并受限于周围的环境/温度。
characteristic comparison of germicidal lamp types
characteristiclp (quartz)lp (softglass)lp amalgammpemission185 + 254nm254nm185+254nmpolychromaticgas vapor pressure1 - 10 mbar1 - 10 mbar1 - 10 mbar1 - 5 barhg operating   temperatures30-50°c30-50°c90-120°c600-800°carc length5 - 155cm7- 148cm27-200cm5-150cmlifetime (hours)9,0009,00013,0003,000 - 5,000germicidal efficiency   (200-300nm)30 - 40%30%30 - 35%12 - 16%power densitiy (w/cm)0.3 - 0.50.25 - 0.31.0 - 2.050 - 250influence of ambient   temperatureshighvery highlownegligible  13,000h with longlife coating 16,000h with longlife coating
l 型：  
石英玻璃掺加化学成份，阻止185nm波长的输出，用于低臭氧产生。
vh型：  
熔融（天然）石英玻璃，同时输出185和254nm紫外辐射，用于高臭氧产生。
合成型：  
合成熔融石英玻璃，在185nm有更好的透光率，用于产生更高浓度的臭氧，但成本显著增加。