新式起泡器仍不需要清潔嗎?
因各地水質差異，水垢仍有一定的機率累積於起泡器出水端。新式起泡 器為抗水垢殘留材料，您只需以手指輕輕搓拭起泡器出水端後再開啟水 龍頭，即能將水垢移除。
當過濾系統長時間關閉時，可能會有微生物孳生；請遵循以下重啟說明，適用於所有Pentair過濾系統且水源出自自來水廠（含前置、活性碳、RO系統）
1.系統暫停運作1-7天(含)
精密濾心過濾系統：放流5分鐘以上。若系統有多個出水孔，讓所有出水孔皆放流5分鐘以上，始得照常運作。
RO系統：將儲水桶的水排出直到馬達啟動後，所有出水孔放流10分鐘以上，始得照常運作。
2.系統暫停運作7天以上
精密濾心過濾系統、RO系統：移除並丟棄所有濾心耗材(前置、活性碳、RO膜)。請按《安裝和操作指南》進行消毒；完成消毒程序後，安裝新的濾心耗材(前置、活性碳、RO膜)後進行放流程序，始得照常運作。
軟水器：手動啟動一次再生程序，始得照常運作。
3.系統暫停運作30天以上
軟水器：於手動啟動再生之前，在鹽水罐中添加一些漂白劑，並按《安裝和操作指南》進行消毒 ，始得照常運作。