消防安全設備設置注意事項 (詳細法規請參照各類場所消防安全設備設置標準)
一、瓦斯漏氣火警自動警報設備之設置，依第140條至第145條之規定。
二、標示設備之設置，依第146條至第156條之規定。
三、第208條下列場所應設置防護設備。但已設置水噴霧裝置者，得免設：
1. 可燃性高壓氣體製造場所。
2. 儲存可燃性高壓氣體或天然氣儲槽在三千公斤以上者。
3. 氣槽車之卸收區。
4. 加氣站之加氣車位、儲氣槽人孔、壓縮機、幫浦。
四、可燃性高壓氣體場所、加氣站、天然氣儲槽及可燃性高壓氣體儲槽之滅火器，依第228條規定設置。
五、滅火器之放置及標示依第31條第4款之規定。
六、可燃性高壓氣體場所、加氣站、天然氣儲槽及可燃性高壓氣體儲槽之冷卻撒水設備，依第229條規定設置：
1. 撒水管使用撒水噴頭或配管穿孔方式，對防護對象均勻撒水。
2. 使用配管穿孔方式者，符合cns12854之規定，孔徑在4mm以上。
3. 撒水量為防護面積每平方公尺每分鐘5公升以上。但以厚度25mm以上之岩棉或同等以上防火性能之隔熱材被覆，外側以厚度0.35mm以上符合cns1244規定之鋅鐵板或具有同等以上強度及防火性能之材料被覆者，得將其撒水量減半。
4. 水源容量在加壓送水裝置連續撒水30分鐘之水量以上。
5. 構造及手動啟動裝置準用第216條之規定。
七、依第230條防護面積計算方式，依下列規定：
1. 儲槽為儲槽本體之外表面積 (圓筒形者含端板部分) 及附屬於儲槽之液面計及閥類之露出表面積。
2. 前款以外設備為露出之表面積。但製造設備離地面高度超過5m者，以5m之間隔作水平面切割所得之露出表面積作為應予防護之範圍。
鍋爐排放即是將鍋爐內一部份濃度偏高的爐水排棄，而補充新水以維持良好爐內水質的方法。技術員可以適時地採集鍋爐爐水檢測(因為鍋爐水的濃度，隨著排放時間周期性的改變，而有所不同)，建議廠家適當的排水。  
一般的排水時機為鍋爐燃燒運轉大約8小時左右實施一次全排放，若1天僅使用4至5小時，則2天實施1次全排放。