火焰探测器是如何工作的？
火焰传感器上配备的热释电探测器可以用来探测有机物（碳氢化合物）燃烧的标准光谱，通常为木材，天然气，石油和塑料。为了区分开太阳光和其他光源，有以下两个标准：1）典型的火焰自身闪烁的频率为1-5赫兹。2）碳氢化合物燃烧产生的气体是co和co2。光谱范围是4.0 ... 4.8 µm的之间。为了能够获得大信号，采用一个较宽带通的滤光片，同时包含co和co2两种吸收峰。此外，可以增加更多的通道，来检测其他的燃烧产物，水等。
热释电芯片所产生的电荷信号是非常小的，它需要通过一个高输入阻抗（几个10 gω）的前置放大器来放大。在常温环境下（60%的相对湿度和22℃），放大电路很难避免干扰。高阻抗的电路部分最好密封在探测器内。所以我们建议对于气体分析和火焰探测使用集成有jfet或opamp的探测器