hvem ordner med flisene etter reparasjonen?
m-tek kan bistå med dette, men om man ønsker å gjøre det selv, så er det helt ok for oss.
om det er bunnmembran i gulvet vil ikke den berøres. er det toppmembran må man gjennom den for å kunne reparere varmekabelen.
m-tek kan bistå med dette, men om man ønsker å gjøre det selv, så er det helt ok for oss. ja, for å slippe ekstra reisekostnader blir feilsøking og reparasjon i de aller fleste tilfeller utført på samme dag. en gjennomsnittlig skade er feilsøkt og utbedret på ca. en halv dag. fra ca. 5 000,- + mva. prisen avhenger av lokasjon, og hvor stor skaden er. det avhenger av omfanget av skaden, normalt trenger vi 10x20cm. det minste hullet vi må ha for å kunne reparere er ca. 5x10cm. om man har ekstra fliser liggende eller om flisene er mulig å skaffe, så pigger vi i stykker flisene over skadepunktet. om man ikke har ekstra fliser, kan vi forsøke å ta opp flisene. vi har utviklet et verktøy for dette, og tar opp ca. 8 av 10 hele. kvaliteten på flis og lim er avgjørende for om dette lykkes. om det er bunnmembran i gulvet vil ikke den berøres. er det toppmembran må man gjennom den for å kunne reparere varmekabelen. ja, om membranen er av normal kvalitet kan vi reparere membranen. ja i ca. 95 % av tilfellene. i noen få tilfeller er skadene så store og omfattende at det ikke er mulig å reparere. om det ikke er mulig å reparere varmekabelen kan m-tek tilby et lavtbyggende gulv med ny varmekabel og nye fliser. denne løsningen bygger 0-2 cm på eksisterende gulv. byggehøyde avhenger av membranløsning på eksisterende bad. i spesielle tilfeller der ekstra byggehøyde ikke er mulig, finnes andre effektive løsninger som gjør at man i de aller fleste tilfeller unngår rivning av eksisterende gulv. våre teknikere har alltid med seg nye termostater, så da monterer vi bare en ny med det samme. i hovedsak alle nedgravde strømkabler både til høy- og lavspentanlegg. eks: høyspentkabler tilhørende nettselskaper, forsyningskabler til boliger og industri m.m., kabler til veilysanlegg, kabler for utelys osv. vi utfører i hovedsak feilsøking. ta kontakt for ytterligere informasjon. termografi er en kontroll av et belastet elektrisk anlegg hvor man bruker et varmesøkende kamera for å se om anlegget har svake punkter som i mange tilfeller gir seg utslag i unormale temperaturer. eksempelvis dårlig tilskrudde kontaktpunkter, feil ved komponenter i el-anlegget osv. på den måten kan feil som ellers ville kunne fått alvorlige konsekvenser oppdages på et tidlig tidspunkt og utbedres før f.eks. brann, driftsstans e.l. oppstår. som hovedregel på et tidspunkt hvor el-anlegget er tilstrekkelig belastet. for eksempel vil et el-anlegg som i tillegg til belysning også sørger for oppvarming ha mest belastning i kjølige perioder. et elanlegg som også forsyner kjøleanlegg er kanskje mest belastet i varme perioder. dette må vurderes i hvert tilfelle. det varierer med type anlegg. dette må risikovurderes og skal være en del av det overordnede internkontrollsystemet i bedriften/organisasjonen. risikovurdering er enkelt forklart en vurdering av sannsynligheten for at feil oppstår og konsekvenser dersom feil oppstår. fg-skadeteknikk som er en del av finans norge forsikringsdrift har en oversikt over type anlegg og hva de anbefaler av kontrollintervaller her. ja vi har flere erfarne termografører som er sertifisert iht. nek 405-1.