{"action":"created","issue":{"url":"https://api.github.com/repos/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/11","repository_url":"https://api.github.com/repos/ioBroker/ioBroker.modbus","labels_url":"https://api.github.com/repos/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/11/labels{/name}","comments_url":"https://api.github.com/repos/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/11/comments","events_url":"https://api.github.com/repos/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/11/events","html_url":"https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/11","id":319423934,"number":11,"title":"Mehrere Modbusteilnehmer  über USB to Serialadapter RS232 - RS485 einbinden","user":{"login":"smartboart","id":38385805,"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/38385805?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/smartboart","html_url":"https://github.com/smartboart","followers_url":"https://api.github.com/users/smartboart/followers","following_url":"https://api.github.com/users/smartboart/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/smartboart/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/smartboart/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/smartboart/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/smartboart/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/smartboart/repos","events_url":"https://api.github.com/users/smartboart/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/smartboart/received_events","type":"User","site_admin":false},"labels":[{"id":265658862,"url":"https://api.github.com/repos/ioBroker/ioBroker.modbus/labels/enhancement","name":"enhancement","color":"84b6eb","default":true}],"state":"open","locked":false,"assignee":null,"assignees":[],"milestone":null,"comments":23,"created_at":"2018-05-02T06:25:17Z","updated_at":"2018-05-17T13:03:38Z","closed_at":null,"author_association":"NONE","body":"Hallo, aktuell ist mir beim Einrichten des Mosbusadapter aufgefallen, dass leider nur ein Modbusteilnehmer über RS485 Adapter konfiguriert werden kann. Da ich aktuell gerne weitere Geräte über diese Schnittstelle einbinden würde, hoffe ich natürlich, dass dieser wirklich sinvolle und gelungene Adapter weiter entwickelt wird. Eine Installation einer weiteren Instanz hilft hier auch nicht weiter, weil die Hardwareschnittstelle nur von einer Instanz des Mobusadapter angesprochen werden kann.\r\n"},"comment":{"url":"https://api.github.com/repos/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/comments/389858730","html_url":"https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/11#issuecomment-389858730","issue_url":"https://api.github.com/repos/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/11","id":389858730,"user":{"login":"smartboart","id":38385805,"avatar_url":"https://avatars1.githubusercontent.com/u/38385805?v=4","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/smartboart","html_url":"https://github.com/smartboart","followers_url":"https://api.github.com/users/smartboart/followers","following_url":"https://api.github.com/users/smartboart/following{/other_user}","gists_url":"https://api.github.com/users/smartboart/gists{/gist_id}","starred_url":"https://api.github.com/users/smartboart/starred{/owner}{/repo}","subscriptions_url":"https://api.github.com/users/smartboart/subscriptions","organizations_url":"https://api.github.com/users/smartboart/orgs","repos_url":"https://api.github.com/users/smartboart/repos","events_url":"https://api.github.com/users/smartboart/events{/privacy}","received_events_url":"https://api.github.com/users/smartboart/received_events","type":"User","site_admin":false},"created_at":"2018-05-17T13:03:38Z","updated_at":"2018-05-17T13:03:38Z","author_association":"NONE","body":"Ja in den Einstellungen an den Zählern kann ich RS485 Modbus einstellen und auch weitere Werte welche ich auf  9600 baud, Parität none und stoppits 1 eingestellt habe.\r\nzu den Anschlüssen A B C habe ich gegoogelt und herausgefunden dass A + , B- und C Ground sein soll..\r\nWas blöd ist, ist das am Gerät Selbst von links nach rechts 35 36 37 hinter einem Deckel aufgedruckt ist und nicht wie auf dem Bild von rechts nach links 37 36 35. Ich hatte es aber zuerst wie im Bild oben angeschlossen. Dadurch hatte ich + vom Digitus an ground am Gerät...Das habe ich aber mit dem Oszilloskop auch gemessen, das Signal wird dann total zerhackt... Ich vermute das dadurch die Geräteschnitstelle eine Macke hat. Den Digitus hatte ich danach neu bestellt.. . Beschuerte nicht eindeutige ABB Doku...\r\nEin sauberes Modbus Signal am Oszilloskop erhalte ich aber nur wenn ich es so anschließe A+ B- C Ground..\r\n\r\nSag mal die aufgedruckten  5 V auf der Adapterplatine welche beim Digitus mitgeliefert wurde, liegen da bei dir 5V an? Bei mir nämlich auf meinen beiden Adaptern nicht. Auch nicht auf dem Neuen.\r\nDas wäre noch das einzige was ich eventuell ausprobieren würde...Das + Signal mit einem Widerstand gegen 5V anheben. Das - Signal habe ich bereits gegen Ground gezogen... ( Pull Up pull down )\r\nDadurch wird eine saubere Signalpegel trennung auf dem Bus erreicht... Kann man auf meinen Oszilloskop Messungen gut sehen. Ohne diesen Pill Up und Pull down liegen hier nur läppische 0,4V dazwischen...\r\n"}}
{"actor":{"display_login":"smartboart"}}