Yerden Isıtma Tesisatı - MekanikTesisat.Net
Yerden Isıtma Tesisatında Kullanılan Malzemeler
Yerden ısıtma tesisatı yaparken kullanılacak malzemeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz..
* Borular ve Kılıf Borular
* Manşon ve Ek Parçaları
* Zemin Malzemeleri
* Sıcaklık Kontrolü
Borular ve Kılıf Borular
Yerden ısıtma tesisatındaki borular Pe-x borulardır. Bazı büyük firma üreticileri yerden ısıtma borularını pe-xa olarak üretirken bazı firmalar da yerden ısıtma için Pe-xb boruları üretmektedirler.
Biz bu tesisatları yaparken pe-xb boruları tercih etmekteyiz. Oksijen bariyerli pex-b borular sıcak su hatlarında ısıtma boruları olarak kullanılırlar. Polietilenler normal yapıları ile sıcak akışkanlara dayanım göstermezler. Zincir yapıları kroslink yapıya dönüştürüldükleri durumda ise çok yüksek sıcaklık dayanımı özelliğine kavuşurlar. Yapıları artık tekrar kullanılabilen termoplastik yapıdan geri dönüşümü olmayan termoset yapıya dönüşmüş olur.
PEX’ lerin dört tipi vardır. PEX-a peroksit yöntemi, PEX-b Silan yöntemi, PEX-c Işınlama yöntemi ve PEX-d azot yöntemi ile elde edilenler. Bu tipler arasındaki fark sadece; standardın talep ettiği kroslink oranıdır. Mekanik olarak bu farklılıklar, aynı mukavemeti sağlamak adına tespit edilmiştir.
Üretim Özellikleri PEX boruları ekstrüder üretim hatlarında üretilmektedir. Ürünler 160 m kangallar halinde paketlenmektedir. PEXb tipi kangallar halinde buhar tanklarına konulur ve 10 saat kür uygulanır. Zincir yapılarında %65 kroslink değerine ulaşılır. Bu değere ulaşan ürün sevk edilir.
Manşon ve Ek Parçaları
Yerden ısıtma tesisatında kullanılan ek parçalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
Geçme Manşon Yerden ısıtma borularıyla yapılacak contasız, sürekli sızdırmaz geçme manşon bağlantısı için kullanılır.
Özellikler: DIN 18380 uyarınca, şap, beton ve sıva içerisinde revizyon boşluğu bırakmadan kullanılabilir. Ham madde: Alaşımlı pirinç 10 x 1,1; 17 x 2,0; 20 x 2,0, 25 x 2,3 ve 32 x 2,9 boru bağlantılarında kullanılır.
​ Yerden ısıtma borularının ekleme parçasıdır.Ek bağlantısı için kullanılır.
​ Özellikler: DIN 18380 uyarınca, şap, beton ve sıva içerisinde revizyon boşluğu bırakmadan kullanılabilir. Hammadde: Alafl›ml› pirinç Sadece RAUTHERM S-Boru 10 x 1,1; 17 x 2,0; 20 x 2,0, 25 x 2,3 ve 32 x 2,9 boru bağlant›lar›nda kullan›l›r
Dış dişli geçiş parçasıdır. Yerden ısıtma borularıyla yapılan ısıtma tesisatlarında dişli geçiş bağlantılarının yapılması için kullanılır.
Hammadde: Alaşımlı pirinç. Yerden ısıtmada 10 x 1,1; 17 x 2,0; 20 x 2,0, 25 x 2,3 ve 32 x 2,9 borularının bağlantıları için kullanılır.
​Dirsek, 90° Yerden ısıtma borularının 90º döndürülmesi için kullanılır.
Hammadde: Galvanize pirinç
​Özellikler: DIN 18380 uyarınca şap, beton ve sıva içerisinde revizyon boşluğu bırakmadan kullanılabilir
​T-Parçası Yerden ısıtma borularından branşman almak için kullanılır.
Özellikler: DIN 18380 uyarınca şap, beton ve sıva içerisinde revizyon boşluğu bırakmadan kullanılabilir.
Hammadde: Ekspande Polistrol (EPS); Yerden ısıtma borularında; 17 x 2,0 ve 20 x 2,0, ve 16 x2,2 ve 20 x 2,8 borulara uygun olarak üretilir.
Modülasyon aralığı: 7,5 cm ve katları
Yanma davranışı: TS EN 13501 gerekliliklerini yerine getirmektedir.
E Brüt alan: 1070 x 620 mm
Uygulama alanı: 1050 x 600 mm Sevkiyat Şekli: Koli Ambalaj
​Yerden Isıtma Borusu için boru tutucu lama.
Alt kısmında tutucu tırnakları ile birlikte Modülasyon aralığı: 5 cm ve katları
Yükseklik: 27 mm (tutucu tırmaklar hariç)
Sevkiyat şekli: Koli içinde
Yerden Isıtma Sabitleyici Çengel
Yerden ısıtma borularında lamaların izolasyona sabitlenmesi için kullanılır. Malzeme: PP
Sevkiyat şekli: PE-poşet içinde
Yerden Isıtma Kavis Dirsek
Kolektöre bağlantı bölgelerinde borunun döndürülmesi için kullanılır.
Isıl dayanımı: -5 ºC + 60 ºC
Yerden Isıtma Kenar İzolasyon Bandı
DIN 4102 uyarınca yanma sınıfı: B2
TS EN 13501 uyarınca yanma davranışı: E
​Kendinden yapışkanlı profilli, mahal köşelerine kolay uyum sağlar.
Yerden Isıtma Şap Katkı Maddesi ( DIN 18560 uyarınca çimento şapları için). Malzeme: Yanmaz, klorid içermeyen, modifiye edilmiş poliglikolether
Özellikler: Çimento şapının plastikleştirilerek uygulanmasının kolaylaştırılması, su-çimento oranının iyileştirilerek kırılmaların azaltılmasını sağlar.
Her cm şap yüksekliği ve m2 yüzey için 0,035kg kullanılır.
Sevkiyat şekli: 10 kg’lık plastik bidon
​Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör
Hammade: Paslanmaz çelikten özel profil (CrNİ-Çelik 1.4301) Gidiş ve dönüş olmak üzere 2 adet 1“ kolektör barı, çift taraflı bağlantı - Her kolektör barı için 1 adet 1” tape (nikelajlı), 1 adet 1” -5/4” rakor (nikelajlı) ve 1 kombine prüjör vanası ve 1/2” doldurma vanası (nikelajlı)
Reglaj ayarlı gidiş barı
Ses yalıtımlı askı
0 - 5 l/dk. arası debi göstergeli, sabitleme şapkalı gidiş barı
Debi reglajlı termostatik dönüş vanaları; H30 x 1,5 bağlantı dişleri
Kolektör Dolabı Sıva altı ve Sıva Üstü
Hammade: Galvanize çelik sac
Sıva altımontajı için Kolektör Dolabı:
Takviye profilli duvar montaj kılıfı ve portatif Düşey ve yatay ayarlanabilir kolektör montaj barları
Kontrol paneli montaj rayı
Yükseklik ayarlı montaj ayağı
Ayarlanabilir ayak aynası
Kademeli dolap kapağı
“Hassas ayarlamalı” nominal değer ayarlayıcılı ve 1/4 derece kademeli geniş sıcaklık skalalı termostat.
​Nominal sıcaklığı sınırlama imkanı, “Hilal” işareti ile işletim durumu göstergesi,