﻿﻿ Aktif Paratoner Tesisatı Teknik Şartnamesi | Kas Enerji | Paratoner ve Topraklama Sistemleri | Gaziantep
Aktif Paratoner Tesisatı Teknik Şartnamesi, aktif paratoner başlıklarının yüksek deşarj akımlarına uygun olmasını zorunlu kılıyor. 7 m’den yüksek paratoner direklerinin 3 noktadan gergi telleriyle tutturulmasını şart koşan metin, “İniş iletkenleri “2x50 mm2 dolu bakırdan veya 25x3 mm bakır şerit iletkenden olacaktır” diyor. Test klemensinin kapaklı, plastik koruyucu içerisinde, iniş iletkenleri ile korozyon yapmayacak uygunlukta olmasını isteyen şartnamede, topraklama malzemeleri ve garanti konularında da bilgiler veriliyor.
8. İniş iletkenleri, 2x50 mm2 dolu bakırdan veya 25x3 mm bakır şerit iletkenden olacaktır. İniş iletkeni, mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecektir ve keskin kavisler yapılmayacaktır. İniş iletkenleri, NFC 17-102 standardında belirtilen aralıklarla döşenmelidir (ortalama 1 m’de bir). Ek yapmak gerekirse ekler termo kaynak ile yapılmalıdır.
11. Test klemensi; kapaklı, plastik koruyucu içinde, iniş iletkenleri ile korozyon yapmayacak uygunlukta olacaktır. Test sırasında çatıdan inen ve topraklamaya giden iletkenlerin pozisyonları bozulmadan üçüncü bir parça yardımı ile ayırmaya izin vermesi tercih edilecektir. Tüm cıvata, somun ve pullar paslanmaz olacaktır. Koruyucu boru
13. Topraklama elektrotları, toprağın yapısına göre seçilecektir. Toprak yumuşak ise en az 4 adet 20 mm çapında ve 1,5 m boyunda som bakır kullanılacaktır. Zemin kayalık ve topraklama çubuğu çakılamıyorsa 50x100 cm2 mm kalınlığında bakır topraklama ağları tercih edilecektir. Yıldırımlık tesisatının bir yapıya montajında yapı topraklaması ile eşpotansiyellemesi de yapılmalıdır. Topraklama direncinin NFC 17-102’de belirtilen 10,00 Ohm direnç değerinin altında olmaması durumunda ilave topraklama tanımlanan malzemelerle yapılmalıdır.
18. Tesisat yapımı bittiğinde topraklama direnci ehliyetli personel tarafından ölçülüp, SMM belgeli firma yetkili mühendisi tarafından onaylanarak raporlandırılacaktır. Verilen bu rapor 1 yıl süre ile geçerli olacaktır.
aktif paratonerparatoner çeşitleriparatoner başlıklarıAktif Paratoner Tesisatı Teknik Şartnamesi