Geçici Kararlılığı Etkileyen Faktörler - Arıza Analizi
Bir sistemde yaşanabilecek bir veya daha fazla arıza türü nedeniyle açılması durumunda, geçici kararlılığın korunması gerekir. Bu yazımızda geçici kararlılığı etkileyen faktörleri arıza türlerini analiz ederek sizlere aktaracağız.
03.07.2017 tarihli yazı 2413 kez okunmuştur.
Faz Arıza Topraklama Hat
Geçici Sistem Kararlılığı
Bir güç sisteminin, çeşitli üretim istasyonları periyodik sistem bozulmalarını takiben dengeyi tekrar kazanması halinde geçici kararlılığa sahip olduğu söylenebilir. En büyük sıkıntıya neden olan sistem bozuklukları hat arızalarıdır.
Bir hat arızası girerilmeden önce generatör yüklemelerindeki değişikliklere ek olarak, yük kaybına neden olacak şekilde radyal bir hattın dışına çıkarılır, aksi takdirde ağda birbirine bağlı hatlardan biri açar, böylece çevresindeki faz açılarının yeniden ayarlanması gerekir ve aynı zamanda tesisler arasındaki empedansı arttırır ve senkronizasyon gücünün akışını engeller.
Geçici kararlılık çalışmaları temelde dönen ekipmanın ani hız değişiklikleriyle ilgili bir çalışmadır ve bu ataletlerin fonksiyonlarıdır.
Geçici Kararlılığı Etkileyen Faktörler
Aşağıdaki faktörler geçici kararlılığı etkileyebilir:
► Generator WR2X rpm2. Bu miktar arttıkça ivme faktörü o kadar düşük olur.
► Sistem Empedansı, tüm üreten birimlerin geçici reaktanslarını içermelidir. Bu, faz açılarını ve senkronizasyon gücünü etkiler.
► Arıza süresi, kararlılığın ölçütü olarak seçilmiştir. Süre, devre kesici hızlarına ve kullanılan röle şemalarına bağlı olacaktır.
► Arızadan önce generatör yüklemeleri, iç gerilimleri ve çıktıdaki değişimi belirleyecektir.
► Sistem yükleme, generatörlerin çeşitli iç gerilimleri arasındaki faz açılarını belirleyecektir.
Herhangi biri gibi bağlantı ya da durum, üç faz arasında dengesizliğe neden olur. Bir sistem tasarımı, genellikle, ağın en önemli bağlantı hattının, yaşanabilecek bir veya daha fazla arıza türü nedeniyle açılması durumunda, geçici kararlılığın korunmasını gerektirir.
Arıza akımları hem terminal hem de mekanik işlemler nedeniyle ekipman hasarına neden olur. Amaç, arıza sırasında mevcut akımların büyüklüklerini belirlemektir.
Bir elektrik sisteminde, elektrik akımının toprağa akması istenmeyen bir durumdur.
Bir dağıtım veya iletim şebekesindeki elektrik akımı, tasarlanan akış yolunun dışına sızdığında bir toprak arızası meydana gelir.
Dağıtım ve iletim şebekeleri genellikle arızalara karşı, arızalı bir bileşen veya iletim hattının, ilgili devre kesicinin yardımıyla otomatik olarak kesileceği şekilde korunur.
Arızaların genel sınıflandırılması:
► Metrik arızalar: Sistem dengeli kalır. Bu arızalar nispeten nadirdir, ancak en kolay analiz edilenlerdir.
► Simetrik olmayan arızalar: Sistem artık dengeli değildir. Çok yaygın, ancak analiz edilmesi daha zordur.
Üç fazlı bir sistemdeki en yaygın arıza türü, tek hat-arası, ardından hat-hat arızaları, çift hat-toprak arızaları ve dengeli üç faz arızalarıdır.
Tek Hatta Toprak Arızası
Bu arıza, faz "a" için sıfır pozitif ve negatif dizi ağlarına ek olarak "a" fazı için dizi akıntılarını hesaplamak için Zf seri halinde yerleştirilmesini gerektirir.
►İlginizi Çekebilir: Elektrik Sigortası ile Kaçak Akım Rölesi Arasında Ne Fark Var?
Hat - Hat Arıza
"b" ve "c" fazları arasında Zf empedans değerinde bir arıza olduğunu düşünün. Daha önce bulunan "a" fazı için dizi ağı bağlanır ( pozitif ve negatif dizi ağlarının tersi).
Çift Hat Toprak Arızası
Burada "b" ve "c" fazları kısa devre yapar ve Zf empedansı ile toprağa bağlanır.
►İlginizi Çekebilir: Kaçak Akım Rölesinin Önemi
Üç Faz Arızası (Üç Faz Toprak Arızası)
Üç fazlı arıza çoğunlukla cidd boyutlarda gerçekleşen bir arıza tipidir.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Hibrit Elektrikli Jet 2022'de Kalkışa Hazır Dünyanın İlk Otonom Treni 5 Dakikada Şarj Edilebilen Asfalt Pilleri Elektrik Çarpmalarına Karşı Koruma Sistemleri Ateş Tuğlaları ile Temiz ve Ucuz Enerji Dünyanın En Güçlü Şanzımanı Transfer Anahtarı Nasıl Seçilir? 2017'nin En İyi 10 Teknoloji Atılımı Elektrik Üretim Üniteleri Dağıtım İstasyonlarında Bilinmesi Gereken 10 Ekipman
DC Sistemlerde Toprak Arızaları ve Kesici Bağlantı... Nötr Topraklama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Kuru Tip Trafolarda Güç Faktörü Testi 70 Yıllık Hipotez Deneysel Olarak İspat Edildi NEMA Standartlarına Göre En Çok Kullanılan 7 Çeşit...