PowerMust Office Kesintisiz Güç Kaynağı - PDF
Download "PowerMust Office Kesintisiz Güç Kaynağı"
1 KULLANICI KILAVUZU TU PowerMust Office Kesintisiz Güç Kaynağı
2 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu kılavuz, PowerMust Ofis serisi modelleri için UPS ve bataryaların montajı ve bakımı sırasında uyulması gereken önemli talimatları içermektedir. Her bir toprağın sembolü gösterilmiş ve tanımlanmıştır. ON/OFF sembolü gösterilmiş ve tanımlanmıştır. Telefon bağlantısını değil iletişim portlarını tanımlayan sembol gösterilmiş ve tanımlanmıştır. Dahili batarya voltajı 12Vdc dir. Kullanıcının değiştirebileceği bataryalara sahip UPS kontrollü ortamda bulunmalıdır (iletken kirletici madde bulunmayan, sıcaklık kontrollü iç mekan). Maksimum çevre sıcaklığı 40 dir. Bu ekipman servis personeli tarafından monte edilmelidir. Bu ekipmanın monte edilmesiyle, UPS ten bağlı tüketici birime olan kaçak akım toplamının 3.5 ma i aşması önlenmelidir. Dikkat, elektrik çarpması tehlikesi. Bu cihaz prizden çekilse bile, bataryadaki güç nedeniyle tehlikeli gerilimler ortadan kalkmaz. Bu nedenle, UPS in içinde bakım ya da servis işlemleri yapılması gerektiği zaman, bataryadaki güç, bataryanın çabuk konektörlerindeki artı ve eksi kutuplar yoluyla ayrılmalıdır. Bataryaları değiştirirken, aynı sayıda ve tipte kapalı kurşun-asit batarya ile değiştirin. Patlama riski bulunduğundan bataryaları ateşe atmayın. Batarya ya da bataryaları açmayın ya da kurcalamayın. Ortaya çıkan elektrolit cilt ve gözlere zararlıdır. Bataryalar elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski taşıyabilir. Bataryalar üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 1) Saat, yüzük ve diğer metal nesneleri ellerinizden çıkarın. 2) İzole edilmiş saplara sahip aletler kullanın. DİKKAT!! Endüktif yükleri UPS deki batarya destek çıkışlarına BAĞLAMAYIN. Endüktif yükler, entegre motorlara sahip olan Lazer Yazıcılar, Tarayıcılar, Elektrikli Fanlar, Soğutucular, Saç Kurutucular ve diğer cihazlar anlamına gelir. Bu endüktif yüklerin yüksek çalışma akımı UPS ye hasar verir. Amaç dışı kullanım nedeniyle UPS de oluşacak hasarlar, ürünün garantisini geçersiz kılacaktır. 1
3 Sistem Açıklaması 1. Güç Düğmesi 2. Telefon/Modem Voltaj Artışı Koruması 3. RS-232 İletişim Portu 4. USB portu 5. Batarya gücü verilen prizler UPS durum LED ışığı - 6. Sadece gerilim artışı korumalı prizler 7. Hata LED Işığı Kırmızı LED 8. AC Modu Yeşil LED 9. Batarya Modu Sarı LED Montaj ve İşletim UPS i kurmak, gösterilen adımları izlemek kadar kolaydır. Güç Düğmesinin ON konumunda olması ve tüm ekipmanın Batarya Gücü Verilen Prizler e bağlı olması gerektiğine dikkat edin, aksi halde, UPS devre dışı kalacak ve bir elektrik arızası durumunda cihazlarınız korunmayacaktır. 1. İnceleme UPS i ambalajından çıkarın ve sevkıyat sırasında hasar meydana gelip gelmediğini inceleyin. Herhangi bir hasar tespit edilirse birimi yeniden ambalajlayın ve satın alınan yere iade edin. 2. Yerleştirme UPS birimini, birimin etrafında yeterli hava akışı sağlayan, aşırı toz, aşındırıcı gazlar ve iletken kirletici maddeler bulunmayan korumalı herhangi bir yere monte edin. UPS cihazınızı, çevre sıcaklığı ya da nemin yüksek olduğu yerlerde çalıştırmayın. 3. Şarj etme Bu cihaz fabrikadan dahili bataryası tamamen şarj edilmiş olarak sevkedilir, ancak sevkıyat sırasında şarj kısmen yitirilebilir ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gereklidir. Birimin fişini uygun bir güç kaynağına takın ve en az 24 saat yüksüz olarak (bilgisayar, monitör, vs. gibi elektrikli cihazlar bağlı olmamalıdır) prize takılı bırakarak UPS in tamamen şarj olmasını sağlayın. 2
4 4. Bilgisayar Bağlantısı UPS in üst kısmındaki batarya gücü verilen prizlerden birine bilgisayarla ilgili tek bir cihazı bağlayın. Batarya gücü verilen prizlerin ayrıntılı konumları için Sistem Açıklamasına bakın. 5. Ağ(RJ-45) Bağlantısı Gelen internet hattını, PowerMust Office UPS nin arkasındaki In soketine takın. Bir internet hattı kablosu daha kullanın ve internet hattı kablosunun bir ucunu PowerMust Office UPS nin arkasındaki Out soketine takın. Modem giriş soketinin diğer ucunu aşağıda gösterilen şekilde takın. 6. Seri Kablo Bağlantısı İşletim sisteminiz için kontrolsüz sistem kapatılmasına olanak vermek üzere, RS-232 seri kablosunu aşağıdaki diyagrama göre bağlayın. USB seri kablosu için sadece UPS i bilgisayara takmanız yeterlidir, otomatik olarak tespit edilecektir. 7. Açma / Kapama UPS i açmak için güç düğmesine basın. UPS i kapatmak için güç düğmesine tekrar basın. 8. DC Çalıştırma Fonksiyonu DC Çalıştırma Fonksiyonu, AC şebeke cereyanı kesik ve batarya tam şarj edilmiş olduğunda UPS nin çalıştırılmasına olanak sağlar. UPS yi çalıştırmak için sadece güç şalterine basmak yeterlidir. 9. Bataryanın Sökülmesi Bataryaları değiştirmek için lütfen aşağıdaki şemalara uyun. Adım 1: Batarya kapağını açmak için UPS in alt kısmında bulunan vidaları çıkarın. 3
5 Adım 2: Batarya kapağını söktükten sonra, bataryaları yavaşça muhafazadan çıkarın. Adım 3: Bataryayı UPS e bağlayan iki kabloyu ayırın ve aynı tipte batarya ile değiştirin. Eski bataryaları uygun bir geri kazanım tesisine gönderin. Şema 1 Şema 2 Şema 3 WinPower Yazılım Kurulumu WinPower tamamen yeni bir UPS izleme yazılımıdır, monitöre kullanıcı dostu bir arabirim sağlar ve UPS inizi kontrol eder. Bu eşsiz yazılım, bir elektrik kesintisi durumunda bilgisayar sistemi için güvenli otomatik kapatma olanağı sağlar. Kullanıcı, bu yazılım ile, UPS lerden ne kadar uzakta olursa aynı LAN üzerindeki herhangi bir UPS i izleyebilir ve kontrol edebilir. WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN: 1. Kurulum CD sini CD-ROM sürücüsüne takın ve ekrandaki talimatları izleyin. CD yi taktıktan sonra 1 dakika içinde herhangi bir ekran gösterilmezse, kurulum yazılımını başlatmak için setup.exe dosyasını çalıştırın. 2. Yazılımı kurmak için 511C DF2A seri numarasını girin. Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında, WinPower yazılımı sistem alanında saatin yanında yer alan yeşil bir fiş simgesi ile gösterilecektir. Not: Yük seviyesi tespit fonksiyonu, PowerMust Office UPS te mevcut değildir. Yük seviyesi, varsayılan değer olarak her zaman %30 a ayarlanacaktır. 4
6 Özellikler MODEL PowerMust Office 350 PowerMust Office 650 KAPASİTE VA 350VA 650 VA W 210W 390W GİRİŞ Voltaj 120 VAC ya da 220/230/240VAC Faz Tek Voltaj Aralığı 120 VAC ya da 220/230/240VAC ± 10% ÇIKIŞ (Batarya Modu) Frekans 50Hz ya da 60Hz ± 1Hz Çıkış Dalga Biçimi Değiştirilmiş Sinüs Dalgası TRANSFER SÜRESİ Tipik 2-6ms Batarya Tipi ve Numarası 12V4.5Ah x 1 adet 12V7Ah x 1 adet BATARYA Tekrar Şarj Süresi Tamamen boşaldıktan sonra 24 saatte % 90 Destek Süresi (17 monitör ile bir PC 6 dakika 16 dakika yükünde) DISPLAYGÖSTER LED İM Güç açık, Destek Modu Destek Modu Her 10 saniyede bir ses SESLİ ALARM Batarya Zayıf Her saniyede bir ses Batarya Değişimi Her 2 saniyede bir ses Arıza Sürekli ses KORUMA Tam Koruma Derin Deşarj, Aşırı Şarj, Kısa Devre Koruması RJ 45 Modem/Telefon Koruması x 3 FİZİKSEL Boyutlar (mm), DXGXY 297X192X90 Net Ağırlık (kg) NEMA tipi 6 priz (baypas için 2, destek için 4) PRİZLER Schuko tipi 4 priz (baypas için 1, destek için 3) Fransız tipi 4 priz (baypas için 1, destek için 3) ORTAM Çalışma Sıcaklığı 0-40 ARABİRİM Çalışma Nem Oranı 20% -90% RS-232 Portu USB Portu Windows 95/98/NT/2000/XP/2003, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, HP-UX, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, ile MAC Windows 98/2000/ME/XP Arıza Tespiti UPS düzgün çalışmazsa, öncelikle aşağıdaki noktaları gözden geçirin. Belirti Olası Neden Çözüm Sarı LED yanıyor, ama sesli UPS, ana şebekeye düzgün UPS i montaj kılavuzuna göre alarm aralıklı olarak duyuluyor. bağlanmamıştır. bağlayın. Kırmızı LED yanıyor, ama sesli Batarya zayıf Lütfen aynı tipte batarya ile alarm aralıklı olarak duyuluyor. değiştirin Kırmızı LED yanıyor, ama sesli UPS kısa devre Çıkış bağlantısının doğru alarm sürekli olarak duyuluyor. olduğunu kontrol edin. Yukarıda listelenmeyen anormal durumların meydana gelmesi durumunda derhal servis görevlilerini arayın. 5