RADYAL SU SOĞUTMA KULELERİ
Radyal su soğutma kuleleri, 100.000 Kcal/h - 1.750.000 Kcal/h soğutma kapasitesine sahip, 16 standart tipte imalatı yapılmaktadır.. Radyal vantilatörleri ile sessiz ve düzenli çalışırlar.
1 - STANDART MODÜLER GÖVDE : Standart galvaniz sac panellerinin civata, somun ile birleştirilmesi ile oluşmuştur. Kule tipi ve büyüklüğüne göre panellerin sayısı artmaktadır. Kule tabanında bulunan profiller; panellerin sağlam bir şekilde birleştirilmesini sağlar. Sızdırmazlık; birleşme yerlerine silikon çekilerek önlenmiştir, isteğe bağlı olarak gövde, cam elyaf takviyeli polyester (C.T.P.) olarakda imal edilebilmektedir.
2 - KULE FISKİYELERİ : Özel olarak dizayn edilmiştir. PVC dağıtım borular, üzerine açılan delikler ve boru üzerine yerleıtirilen özel açılı galvaniz dağıtım detektörlerinden oluşur. Suyun pulverize halde dolgu malzemelerinin üzerine püskürmesini sağlar. Kolaylıkla sökülüp temizlenir ve tekrar kullanılırlar
3 - SU DAĞITIM BORULARI : Suyun üniform bir şekilde dağıtımın, sağlamak amacı ile PVC'den mamul bir ana boru ve "T" şeklindeki kollardan meydana gelmiştir. Su püskürmesi bu kolların üzerinden yapılmaktadır. Böylece dolgu malzemelerinin tüm yüzeyleri ıslak kalmaktadır.
4- DOLGU MALZEMELERİ : PVC'den mamul özel olarak form verilmiş, maksimum ısı transfer verimine sahip tabakalardan oluşur. Kolaylıkla montaj ve demontaj edilebilir.
5 - SANTRİFÜJ FANLAR : Dinamik ve statik balans, alınmış, sık kanatlı, komple galvaniz saçtan mamul santrifüj fanlar kullanılmıştır. Düşük devirli Kayış -Kasnak tahriklidir. Sessiz ve titreşimsiz olarak çalışırlar.
6 - ELİMİNATÖRLER : Özel formlu, 60°C ısıya kadar dayanıklı sert PVC malzemeden mamuldür. Özel olarak form verilmiş, su zerrelerinin hava ile birlikte sürüklenmelerini önlerler. Galvaniz çerçeveli modüler kasetler halinde kulenin üstüne monte edilirler