SICAKLIK Pompalar bulunduğu bölmede elektrik motorlular için 4 C,dizel motorlular için 10 C ve üzerinde çalışmaya müsait olmalıdır.
Download "SICAKLIK Pompalar bulunduğu bölmede elektrik motorlular için 4 C,dizel motorlular için 10 C ve üzerinde çalışmaya müsait olmalıdır."
1 TSEN YANGIN HİDROFORU TEKNİK ŞARTNAMESİ POMPALAR TSEN12845 e göre yangın pompası, kararlı bir H(Q) eğrisine sahip olmalıdır. Kapalı Vana Değeri : Pompanın kapalı vana değeri(sıfır debide pompanın verebileceği maksimum basınç), anma değerinin %125 ini geçmemelidir. Anma Değeri : Talep edilen debi-basınç değerinin pompa hidrolik eğrisi üzerindeki kesiştiği nokta. Maksimum yük : Pompa gerektiğinde anma debisinin %140 ı kapasite çalışabilmelidir. Yangın pompası; anma değerinin %140 kapasitesinde çalışırken, basınç en fazla anma değerinin %70 mertebelerine kadar düşmelidir. Açıklamalar 1 En istenilmeyen alan 2 Tasarımlanan pompa akışı 3 İstenen en büyük akış 4 En çok istenilen alan x Debi y Basınç Pozitif basınç emme yükü şartlarında, emiş kitinin emiş borusu çapı ND 65 den az olmamalıdır. Ayrıca pompa istenen azami debide çalıştırılırken borunun çapı 1,8 m/s lik su akış hızını aşmayacak şekilde olmalıdır. Negatif basınç emme yükü şartlarında, emiş kitinin emiş borusu çapı ND 80 den küçük olmamalıdır. Ayrıca pompa istenen azami debide çalıştırılırken borunun çapı 1,5 m/s lik su akış hızını aşmayacak şekilde olmalıdır. Birden fazla pompa setinin montajının yapıldığı durumda, emme boruları birbirine bağlanmamalıdır. Pompalar, aşağıda verilenlere uygun olarak gerekli asgari gücü temin edebilen elektrik veya dizel Motorla çalıştırılmalıdır. Pompalar düşey milli veya yatay pompalar olabilir ancak her iki konumda da su alma ve basma manifoldlarını sökmeden pompa içinin muayene edilmesine veya değiştirilmesine imkân veren tip olmalıdır. Yatay pompalar geri çekmeli tip olup tahrik elemanı (elektrik motoru veya dizel motoru) ile arasındaki bağlantı bağımsız olarak bağlantıyı sağlayabilen manşon kaplinli olmalıdır Pompalar EN e uygun olmalıdır. ÇOKLU POMPALI HİDROFORLAR Pompalar uygulanabilir karakteristik basınç-debi eğrilerine sahip olmalı ve mümkün olan bütün debilerde çalıştırılabilmelidir. İki pompalı hidrofor sistemlerinde her bir pompa talep edilen basınç ve debileri tek başına sağlayabilmelidir. Üç pompalı hidrofor sistemlerinde her bir pompa talep edilen basınç ve debilerin asgari % 50 ni karşılamalıdır. SICAKLIK Pompalar bulunduğu bölmede elektrik motorlular için 4 C,dizel motorlular için 10 C ve üzerinde çalışmaya müsait olmalıdır.
2 EMİŞ KİTİ Hidrofor setindeki her bir pompanın emme kısmı en az iki çap uzunluğunda bir doğru ve yatay başlık kısmı 15 dereceyi geçmeyen azami daldırma açısına sahip eksantrik emiş kitine bağlanmalıdır. Pompanın emiş tarafındaki vanaları pompanın girişine doğrudan takılmamalı, emiş kitinin büyük çaplı tarafına takılmalıdır.+ ÇALIŞTIRMA TANKI (ÖN BESLEME TANKI) Eğer yangın pompası negatif koddan emiş yapacak ise, emiş hattının susuz kalmasını önleyecek çalıştırma tankı her bir pompa için mutlaka tesis edilmelidir. Çalıştırma tankı detayı; 1 Deney için boşaltma vanası 2 Pompa hava boşaltması ve en düşük akış hattı 3 Pompa çalıştırma tankı 4 İçeri akış 5 Taşma kanalı 6 Boşaltma vanası 7 Pompayı çalıştırmak için düşük seviye anahtarı 8 Çalıştırma beslemesini durdurma vanası 9 Çalıştırma beslemesi tek yönlü vana 10 Pompa çalıştırma düzeneği 11 Emme tankı 12 Ana şebeke tesisatı 13 Pompayı çalıştırmak için düşük seviyeli vana 14 Pompayı çalıştırmak için basınç anahtarları 15 Basınç göstergesi Düzenek, pompadan daha yüksek seviyeye yerleştirilmiş bir tank ihtiva etmeli ve boru bağlantısı tanktan, pompanın çıkış tarafına yapılmalı ve buraya tek yönlü vana (çek valf) takılmalıdır. Tank, pompa ve emme borusu, negatif basınç emme yükü şartlarında dip vanasından (dik klape) sızıntı olsa bile sabit bir şekilde, tamamen suyla dolu olması sağlanacaktır. Pompanın kapalı vanaya karşı çalıştırılması durumunda aşırı ısınmayı önlemek maksadı ile pompadan yeterli miktarda sürekli olarak su akışını sağlamak için düzenlemeler yapılmalıdır. Sirkülasyon net bir şekilde görülür olmalı ve her bir pompa için ayrı ayrı yapılmalıdır. Tanktaki su seviyesi, normal seviyenin 2/3 ne düştüğünde pompa otomatik çalışacaktır. Hidrofor sisteminin büyüklüğüne göre çalıştırma tankı lt. kapasiteli olacaktır Çalıştırma tankı istendiğinde imalatçı tarafından yukarıdaki şartlara göre tedarik edilecektir. BASINÇ ŞALTERLERİ Her pompa setini çalıştırmak için 2 basınç şalteri bulunacaktır. Basınç anahtarları, anahtarlardan birinin açılmasıyla normal kapalı bağlantılarla pompayı çalıştıracak biçimde seri olarak bağlanmalıdır. Şalterlerin her ikisi de aynı değere ayarlanacaktır. Basınç anahtarlarının bağlantıları asgari 15 mm. olmalıdır. Basınç anahtarıyla çalışan her bir pompayı deneye tabi tutmak için gerekli araçlar sağlanacaktır. Basınç manifoldu ile basınç anahtarı arasında bir ayırma vanası olacak ancak vana kapalı bile olsa basınç düşüşünü basınç anahtarına iletebilecek tek yönlü bir vana ayırma vanasına paralel olacak şekilde takılacaktır. POMPALARIN ÇALIŞTIRILMASI Sistem basıncı 0,8xP (P kapalı vana koşulundaki basınç) az olmayan bir değere düştüğünde, ilk pompa seti otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
3 İki pompalı bir set monte edildiğinde ikinci pompa basıncın 0,6xP den az olmayan bir değere düşmesinden önce çalışmalıdır. ELEKTRİK PANOSU Basınç anahtarından sinyal aldığında pompayı otomatik olarak çalıştırabilmeli, Elle harekete geçirildiğinde (Manuel) motor çalışabilmeli Çalıştıktan sonra sadece elle (Manuel) durdurulabilmeli Ana çalıştırma anahtarı 3 pozisyonlu ( 0 OTOM. MAN.) olmalı ve kilit anahtarlı olmalı, Anahtar sadece OTOM. konum da çıkarılabilmelidir. POMPANIN ÇALIŞMASININ İZLENMESİ Aşağıdaki durumlar izlenmelidir; (Bakınız Alarmlar Bölümü) - Motor için A.C. akımlı üç fazlı güç kaynağı - Çalıştırılması istenilen pompa - Pompanın çalışması - Başlatma hatası Bütün izlenen durumlar pompa odasında görünür olarak ayrı ayrı belirtilmelidir. Bütün izlenen durumlar sorumlu personel tarafından sürekli olarak kontrol edilen bir yerde görünür biçimde belirtilmelidir. Aynı yerde, pompa çalışması ve arıza alarmları da sesli olarak gösterilmelidir. Görünür arıza uyarısı sarı renkli olmalıdır. Sesli sinyaller en az 75 db şiddetinde olmalı ve sessiz konuma getirilebilmelidir. DİZEL POMPA GRUBU Dizel motor, ISO 3046 ya uygun olarak beyan edilen sürekli bir güç çıkışı olan, yüksek bir yerde Tam yükte devamlı olarak çalışabilmelidir. Pompa çalışmaya başladıktan 15 sn. sonra tam kapasiteye ulaşmalıdır. Yatay pompalar doğrudan tahrik tahrik edilebilir olmalıdır. Pompa setinin otomatik olarak başlaması ve çalışması motor ve motora bağlı güç kaynakları dışındaki enerji kaynaklarına bağlı olmamalıdır. MOTORLAR Sıcaklığın 5 C olduğu motor odasında başlayabilmelidir. Motor hızını kontrol etmek için,normal yükte beyan edilen hızı % 5 hatayla kontrol eden bir düzenleyici ile birlikte tedarik edilmeli,motorun otomatik olarak çalışmasını önleyen mekanik cihaz monte edilmeli (anahtarlı şalter 0-EL- OTOM.) ve bu cihaz motorun başlangıç konumuna gelmesini sağlamalıdır. SOĞUTMA SİSTEMİ Gücünü çoklu kasnak yardımıyla motordan alarak çalışan havalı veya radyatörlü soğutma olacaktır. HAVANIN FİLTRELENMESİ Hava girişinde uygun bir filtre bulunacaktır. EKSOZ SİSTEMİ Eksoz borusuna uygun bir susturucu takılmalıdır. YAKIT,YAKIT TANKI VE BESLEME BORULARI Dizel yakıtın kalitesi tedarikçinin tavsiyelerine uygun olmalıdır. Motorun yakıt tankında,aşağıdaki Şartlarda tam yükte çalışmasına yetecek kadar yakıt bulunmalıdır. -DT (Düşük tehlikeli sınıf) 3 saat -ST (Sıradan tehlikeli sınıf) 4 saat -YTİ VE YTD (Yüksek tehlikeli sınıflar) 6 saat. Yakıt tankı çelikten olmalıdır. Birden fazla motorun olduğu durumlarda, her bir motor için ayrı yakıt tankı ve ayrı yakıt besleme borusu olmalıdır. Yakıt tank, pozitif basınç sağlayacak şekilde motorun yakıt pompasından daha yüksek bir seviyede sabitlenmeli, ancak motor pompa grubunun tam üzerinde olmamalıdır. Yakıt tankının sağlam bir yakıt seviye göstergesi olmalıdır. Tank ve motorlar arasında kakıt besleme borusundaki vanalar tanka bitişik olarak yerleştirilmeli Göstergesi olmalı ve açık konumda tutulmalıdır. Boru bağlantıları, lehimle yapılmamalı, yakıt boru hatları için metal borular kullanılmalıdır. Besleme borusu, yakıt tankının tabanından en az 20 mm yukarda bulunmalıdır. Tankın tabanına En az 20 mm çapında boşaltma tapası monte edilmelidir.
4 ÇALIŞTIRMA MEKANİZMASI Çalıştırma motoru ve akülerin her iki sistemde kullanılması dışında, otomatik ve elle çalıştırma sistemleri sağlanmalı ve bu sistemler birbirinden bağımsız olmalıdır. Dizel motorun, basınç anahtarından alınan sinyale bağlı olarak, otomatik bir şekilde ve pompa kontrol panosu üzerindeki basma düğmesine basılarak elle çalıştırılması mümkün olmalıdır. Dizel motorun kapatılması sadece elle mümkün olmalı ve motor izleme cihazları motorun durmasına sebep olmamalıdır. Akülerin ve motoru çalıştırma mekanizmasının beyan gerilimi 12 V DC nin altında olmamalıdır. OTOMATİK ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ Otomatik çalıştırma serisi, motoru çalıştırmak için her biri 5 san. ile 10 san. süreli her çalıştırma girişimi arasında en fazla 10 saniye ara olan 6 çalıştırma girişimden oluşmalıdır. Çalıştırma cihazı kendi kendini otomatik olarak tekrar çalıştırabilmeli ve çalıştırma cihazı güç besleme hattından bağımsız olarak çalışmalıdır. Sistem her çalıştırma girişiminden sonra otomatik olarak diğer aküye geçmelidir. Kontrol gerilimi Her iki aküden eş zamanlı olarak çekilmelidir. Bir akünün diğerinin üzerinde ters etki yapmasını önlemek için gerekli sistemler sağlanmalıdır. ACİL ELLE (MANUEL) ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ Her iki aküden sağlanan güçle çalıştırılan acil elle çalıştırma sistemleri kırılabilir kapağıyla sağlanmalıdır. Bir akünün diğerinin üzerin de ters etki yapmasını önlemek için gerekli sistemler sağlanmalıdır. AKÜLER Güç beslemesi iki ayrı akü ile sağlanmalı ve bunlar başka amaçlar için kullanılmamalıdır. Aküler EN ile uyumlu yeniden şarj edilebilir, açık nikel-kadmiyum hücrelerden olabildiği gibi EN ile uyumlu kurşun asit akülerde olabilir. AKÜ ŞARJ CİHAZLARI Her çalıştırma aküsü,tedarikçi tarafından belirtildiği gibi münferit, sürekli bağlantılı, tam otomatik, sabit potansiyelli şarj cihazı ile birlikte verilmelidir. Akülerden biri çalışırken diğerinden şarj cihazını ayırmak mümkün olmalıdır. MOTORUN ÇALIŞMASININ İZLENMESİ Aşağıdaki şartların her biri pompa setlerinin bulunduğu yerde ve ayrıca güvenilir bir yerde belirtilmelidir. (Bakınız Alarmlar Bölümü). -Motorun otomatik olarak çalıştırılmasını engelleyen anahtarlı bir şalterin kullanılmaması. -6 girişimden sonra motorun çalıştırılamaması. -Pompanın çalışması -Dizel motorun kontrol mekanizması arızası, uyarı ışıkları uygun şekilde çalışmalıdır. YERİNDE İŞLETMEYE ALMA DENEYİ Bir tesisat deneye tabi tutulduğunda, dizel motorun otomatik ilk hareket sistemi 15 saniyeden az olmayan veya 10 saniyeden az olmayan bekleme ve 15 saniyeden az olmayan her bir 6 çevrimlik çalıştırma için ayrılmış beslemeyle aktif duruma geçebilmelidir. 6 çalıştırma çevriminin tamamlanmasından sonra, hata alarmı çalışmaya başlamalıdır. Yakıt beslemesi tekrar sağlanmalı, elle deney başlatma düğmesi çalıştırıldığında motor çalışmaya başlamalıdır. SPRİNKLER SİSTEMİNİN İZLENMESİ Sprinkler grubuna su akışını kontrol eden pompa emiş vanaları tamamen açıktan daha az açık olduğunda bir belirti vermelidir. (Vana açık Vana Kapalı gibi). Sprinkler grubuna bağlı bütün durdurma vanalarının,pompa çıkış vanalarının kapalı konumu; Basınç anahtarı,hidrolik alarm akış anahtarı gibi alarm vanalarının veya işaret veren cihazın Doğru çalışmasına engel olur.vana tamamen açık konumdan daha az açık bir konumda olduğunda Bir işaret verilmelidir. (Vana açık vana Kapalı gibi). ALARMLAR VE ALARMLARIN İLETİLMESİ TS EN standartında belirtilen alarmlar, sprinkler kontrol odası veya pompa (hidrofor) odasında bir alarm panosu monte edilmeli ve alarmın önemine bağlı olarak iletilmelidir. Alarmlar, tesisler veya dışında sürekli kontrol yerine veya anında müdahale edebilsin diye sorumlu kişiye iletilmelidir. ALARM SEVİYELERİ Su akış sinyali gibi bir yangın göstergesi olabilen sinyaller yangın alarmı olarak gösterilmelidir. Alarm Seviyesi A Kırmızı Alarm (Görsel ve sesli) Yangın durumunda sistemin doğru bir şekilde çalışmasını önleyen güç hatası gibi teknik arızalar, arıza alarmı olarak gösterilmelidir. Alarm Seviyesi B - Sarı Alarm (Görsel ve sesli)
5 İLETİM İÇİN ALARM TİPİ Düşük Basınç B tipi alarm Su akışı A tipi alarm ELEKTRİKLİ POMPA SETİ İÇİN ALARMLAR 1 Talep edildiğinde (Basıcın düşmesi) SARI (Görsel ve sesli alarm) 2 - Çalıştırma hatasında SARI ( ) 3 - Çalışırken (Su akışı) KIRMIZI ( ) 4 - Güç mevcut değilse SARI ( ) DİZEL POMPA SETİ İÇİN ALARMLAR 1 - Otomatik mod kapalı olduğunda SARI (Görsel ve sesli alarm) 2 - Çalıştırma hatasında SARI ( ) 3 - Çalışırken (Su akışı) KIRMIZI ( ) 4 - Kontrol edicilerde hata meydana geldiğinde SARI ( ) PİLOT POMPA Pilot pompa, isteğe bağlı olarak, sistemdeki küçük kaçaklar ile meydana gelen basınç kaybın karşılayarak basınç şalteri ile devreye girip - çıkarak bağımsız bir hidrofor olarak çalışacak, ana pompaların fuzuli yere devreye girmesini önleyecektir.
TSEN YANGIN HİDROFORU TEKNİK ŞARTNAMESİ
TSEN 12845 YANGIN HİDROFORU TEKNİK ŞARTNAMESİ TSEN 12845 YANGIN HİDROFORU TEKNİK ŞARTNAMESİ POMPALAR TSEN12845 e göre yangın pompası, kararlı bir H(Q) eğrisine sahip olmalıdır. Kapalı Vana Değeri : Pompanın
TS EN 12845 Standart Belgeli Yangın Hidroforları
TS EN 12845 Standart Belgeli Yangın Hidroforları Bu ürün özellikle yangın mücadele sistemleri için Türkiye ve Avrupa Standartı EN 12845 e göre (sabit yangın mücadele sistemleri, otomatik sprinkler sistemleri,
ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI. Pompa Özellikleri
ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI Pompa Özellikleri Pompa tek veya iki kademeli, yatay bölünebilir gövdeli, santrifüj tip olacaktır. Yangın pompası gövdesi, boru bağlantıları sökülmeden pompa çarkına ve diğer
Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır.
ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI Pompa Özellikleri Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır. Pompa aşağıda belirtilen karaktere sahip olacaktır. a) Pompa gövdesi dökme
BÖLÜM 5 Sprinkler Sistemlerinde Su İhtiyacı
BÖLÜM 5 Sprinkler Sistemlerinde Su İhtiyacı 5.1. Sprinkler Sistemi Su İhtiyacının Belirlenmesi 5.1.1. Sprinkler sistemleri için gerekli su ihtiyacı aşağıda verilen yaklaşımlara göre belirlenmelidir. 1.
BÖLÜM 8 EKİPMANLARIN SEÇİMİ VE YERLEŞİMİ
BÖLÜM 8 EKİPMANLARIN SEÇİMİ VE YERLEŞİMİ 8.1 Genel Esaslar 8.2 Bölgesel Kontrol Vanaları 8.3 Kesme ve Kontrol Vanaları 8.4 Alarm Vanaları 8.4.1 Islak Alarm Vanası 8.4.2 Kuru Alarm Vanası 8.4.3 Ön Tepkili
YANGIN POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ KILAVUZU TS EN 12845
YANGIN POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ KILAVUZU TS EN 12845 TS EN 12845 +A2 STANDARDINA UYGUN Değerli Müşterimiz, Tebrikler, Lowara yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 150 den fazla ülkede Lowara kullanan müşterilerimizin
ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ:
ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ: Kontrol panosu harici bir basınç, fark basınç, debi, sıcaklık, fark sıcaklık veya seviye referansından aldığı sinyali ayar değeri ile karşılaştırarak
Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi
Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi 4.17 Fosfatlama Bölgesi İçin Kimyasalları Dozajlama Kostik Soda İçindekiler 1 Dozaj Sistemi... 2 1.1 Açıklama... 2 1.2 Seviye İzleme Aygıtı LSA
Yangın Pompaları Yangın Hidroforları Yangın Pompa Grupları
su kadar değerli Yangın Pompaları Yangın Hidroforları Yangın Pompa Grupları NFPA 20 ye uyumlu Member Since 03/07 2528677 NFPA 20 Nedir? NFPA 20 (Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps),
BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler sistemi su ihtiyacının belirlenmesi 5.1.1 Sprinkler sistemleri için gerekli su ihtiyacı aşağıda verilen yaklaşımlara göre belirlenmelidir. 1. Tehlike
NFPA 20 ye Uygun Yangın Pompaları
NFPA 20 ye Uygun Yangın Pompaları NFPA 20 standardı, yangından korunma için sabit pompaların tesisatı ile ilgili gerekenleri tanımlayan ve dünyada bu konuda en çok benimsenmiş, yangın söndürme sistemlerinde
ISI POMPASI-VRF KOMBİNASYONU TRI-THERMAL ISI POMPASI M I D E A TID Tri-Thermal VRF İçindekiler 1 Ürün Tanıtımı 2 Sistem Bilgileri 3 4 Montaj Çalışma 1 Ürün Tanıtımı Ürün Tanıtımı Dış Ünite İç Ünite Su
KOMPRESÖR ŞARTNAMESİ. 1. Kompresör yağlı sistemde çalışabilir özellikte olmalıdır.
Marka : JUN-AIR Geçerlilik Tarih : Model : 6-25 YAĞLI KOMPRESÖR Toplam Sayfa : 1 1. Kompresör yağlı sistemde çalışabilir özellikte olmalıdır. 2. 220 V / 50 Hz şebeke cereyanı ile çalışabilmeli ve maksimum
ALARM KİTLİ YANGIN POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ KILAVUZU
MONTAJ KILAVUZU Sprinkler Sistemleri Dışındaki Yangın Dolabı ve Hidrantlara Bağlanabilen Hidroforlar Değerli Müşterimiz, Firmamız ETNA markası altında; soğuk ve sıcak suyun evsel ve endüstriyel ısıtma,
SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE TEST VE KABUL İŞLEMLERİ
SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE TEST VE KABUL İŞLEMLERİ HATİCE ZEHRA TONYALI/ EMOAYVAZ A.Ş. Yangın tesisatı olan binalarda neden yangın sistemleri başarısız olur? Uluslararası Sigorta Kuruluşlarınca yangınlardan
TS EN 12845+A2 STANDARDINA UYGUN YANGIN POMPA SİSTEMLERİ
TS EN 12845+A2 STANDARDINA UYGUN YANGIN POMPA SİSTEMLERİ TS EN 12845+A2 sabit yangın söndürme sistemleri ile yangından korunma standardı hakkında bilgilendirme Cevap aslında soruda gizli, TS EN 12845 Türkiye
Ters Faz Koruması RS485 Bilgisayar Bağlantısı Ara Birimi. Kalibrasyon Butonu Kullanıcı dostu bağlantı şemaları
LTB1 (Üretici Firma Teknolojik değişiklikler nedeniyle, ürünün gelişimi ile ilgili Ürün özelliklerini önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapabilir.) TOU 01 EPC akıllı kontrol panosu Dalgıç Pompa,
YANGIN POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ KILAVUZU TS EN 12845 TS EN 12845 +A2 STANDARDINA UYGUN Değerli Müşterimiz, Firmamız ETNA markası altında; soğuk ve sıcak suyun evsel ve endüstriyel ısıtma, soğutma, iklimlendirme
Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın AR-GE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün vermeden sizi
TS EN A2 STANDARDINA UYGUN YANGIN POMPA SİSTEMLERİ
TS EN 85+A STANDARDINA UYGUN YANGIN POMPA SİSTEMLERİ TS EN 85+A sabit yangın söndürme sistemleri ile yangından korunma standardı hakkında bilgilendirme İçindekiler Yangın Mevzuatı 5 Binaların Yangından
GİRİŞ. İlk olarak Avrupa ülkelerinde yürürlüğe giren EN 12845 standardı, ulusal standartların
GİRİŞ ALP Pompa A.Ş. piyasaya sunduğu birçok yeniliğe 2009 yılında EN 12845 Yangın Hidroforlarını da kattı. Hidrofor üretimi konusunda çok titiz olan TSE tarafından kontrol edilerek belgelendirilen ve