Yerden ısıtma için termostat: çalışma prensibi + sınıflandırma + kurulum ipuçları - ısınma 2019
Tipik olarak, ısıtmalı zeminin monte edildiği her odada termostatlar monte edilir: termostat bu yatak odasında, oturma odasında veya banyoda ihtiyacınız olan sıcaklığın korunmasından sorumludur.
Fakat çok kanallı cihazlar var, yani bir tek kanallı regülatörleri veya bir çift kanallı regülatörleri birleştiriyorlar ve her biri kendi ısıtma bölgesini ayrı ayrı kontrol ediyor.
Termostatı hangi işlevler yapabilir
Yerden ısıtma regülatörünün ana işlevi, ayarlanan sıcaklığı korumaktır, bu nedenle:
Taban sıcaklığı odadaki hava sıcaklığı ile veya onsuz değiştikçe ısıtmayı açar ve kapatır.
Geceleri veya hiç kimsenin bulunmadığı zamanlarda ekonomik ısıtmayı sağlar.
Sistemi belirtilen bir zamanda etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Hangi sıcak zeminler ile kullanmak için hangi termostatlar tasarlanmıştır?
Üretilen tüm termostat tipleri hemen hemen tüm yerden ısıtma sistemleri için uygundur - film ve elektrik, ister paspas ister kablo döşenir. Tipleri ve kontrol yöntemine bakılmaksızın evrenseldirler.
Termal kontrolörler ayrıca su ısıtmalı bir zemin için de kullanılır, ancak parametreler tüm devre için ayarlanır ve her oda için ayrı değildir.
Bir başka gerekli şey, yerden ısıtma için bir damper bandı. Tablanın ısıl genleşmesini kompanse eder ve üst katın deformasyonuna izin vermez.
Eğer bu kaplama karo ise, yerden ısıtma için karo yapıştırıcıları seçimindeki ipuçlarımız size yardımcı olacaktır.
Görünüm ve sınıflandırma
Sıcak zemin segmentindeki pazarda çok çeşitli termostat seçenekleri bulunur, böylece herhangi bir karmaşıklık ve maliyetin doldurulmasıyla herhangi bir renk ve şekilden oluşan bir cihaz seçebilirsiniz.
Yerden ısıtma için termostatlar mekanik ve dijitaldir. Elektronik düğmeler uzaktan kumanda kullanılarak veya dokunmatik panelden uzaktan kontrol edilebilir.
Bazı elektronik termostatlar programlanabilir ve açma / kapama düğmesine sahip basit olanlar vardır.
İstenilen sıcaklığı seçmek için bir ölçeği olan ve zaman içinde belirli bir noktada bir okuma ekranı olan cihazlar vardır.
Ucuz mekanik termostatlar güvenilirdir, kırılma durumunda tamir edilebilir.
Ana dezavantajları, zemin sıcaklığının şu an ne olduğunu anlamak ve anlamakta yetersizliğidir. Sadece dokunarak sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.
Ekranlı basit dijital termostatlarda, daima mevcut ısıtma sıcaklığını görebilirsiniz.
Sıcak zeminin kitine termal zemin ve hava sıcaklık sensörleri birlikte ve ayrı ayrı, kızılötesi olarak dahil edilir.
İki seviyeli (iki tip sensörlü) termostat, bazı durumlarda daha ekonomiktir çünkü odanın aşırı ısınmasına izin vermez, çünkü sadece ısıtma elemanlarının sıcaklığını değil, aynı zamanda odadaki hava sıcaklığını da kontrol eder ve herhangi bir sensör tarafından optimum sıcaklığa ulaşıldığında kapanır.
Kızılötesi sensörler iyidir çünkü zemine monte edilmeleri gerekmemektedir - termostattan çok uzakta monte edilebilir ve tüm ısıtma sistemini ayarlamak için kullanılabilirler. Banyolar, saunalar, duşlar ve yüksek nemin olduğu diğer odalar için önerilir.
Yüksek nem oranı olan odalarda (sauna, duş, vb.) Kızılötesi sensörlerin kullanılması daha iyidir ve termostatı kuru bir yere yerleştirerek nemin cihaza zarar vermemesini sağlayın.
kurulum yöntemine göre - iç ve dış,
"doldurma" - dijital ve analog.
Dijital sensörler daha doğrudur, farklı parazit türlerinden verilerin bozulmasına karşı çok hassas değildir.
Dahili bir sensörle hava sıcaklığını veya termostatı belirlemek için kullanılan sensörler, genellikle hafif karanlık bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta ve doğrudan güneş ışığı ile ısıtılan bölgenin dışında, yaklaşık bir buçuk metre yükseklikte bulunur.
Dahili sensörler, ısıtma kablosu, paspas veya filmin yanındaki zeminin kalınlığında bulunur. Bu sensörden gelen veriler cihazın ekranına iletilir.
Sıcaklık sensörlerini doğrudan bir sıcaklık regülatörüne bağlamak veya aralarında bir anahtar kutusu yerleştirmek mümkündür.
Sıcak bir zemin termostatsız çalışır mı?
Atlanabilir, ancak bu verimsizdir, ünkü cihazın fonksiyonu varsayılmalı ve tüm ısıtma sistemi manuel olarak açılıp kapatılmalıdır.
Bu nedenle, ısıtılmış zeminin yaklaşan çalışma şeklini önceden değerlendirmek ve her odada gerekli işlevlere sahip bir cihaz satın almak daha iyidir.
Termostatı kullanırken enerji tasarrufu, cihazın türüne göre değişir ve% 70'e ulaşır.
Genellikle küçük odalar (banyo, tuvalet) için minimum işlevli basit bir mekanik veya elektronik termostat seçilir. Oda, programa göre kullanılmaz, orada gece ve gündüz sıcak olmalıdır.
Büyük odalarda, günün farklı zamanlarında çeşitli parametreleri kontrol eden programlanabilir bir termostat kullanmak çok daha verimlidir.
Daha fazla parametre dahil, daha fazla enerji tasarrufu elde edilebilir.
Çalışmalar, sıcaklık kontrol cihazlarının farklı tasarruflar sağladığını göstermiştir:
Programlanamaz -% 30'a kadar
Programlanabilir -% 70'e kadar.
Bazı üreticiler termostatı sıcak bir zeminle tamamlarlar.
Cihazın en karmaşık modellerinden uzak, minimum sayıda fonksiyona ve düşük maliyete sahip olması pakete dahildir. Fakat ısıtılmış alan küçükse, bunun sizin için yeterli olacağı iyi olabilir.
Başka bir cihaz seçmeniz gerekiyorsa, birkaç parametresini hesaba katmak yararlı olur:
mekanik veya elektronik veya programlanabilir elektronik,
Uzak veya gömülü sensörler
zemin veya hava sıcaklık sensörleri ayrı ayrı veya birlikte.
Cihaz, tasarlandığı yerden ısıtmanın maksimum kapasitesini gösterir.
Çok geniş odalar için, sıcak zemin, her biri termostatına bağlı ayrı ünitelere yerleştirilmiştir.
Tüm duvarlara uygun, duvardaki özel bir kutuda havai - güçlendirilmiş.
Gömme: onlar için, kabloları gizlemek ve cihazı sabitlemek için montaj kutusunu takmak için bir delik açmak üzere olukları delmelisiniz. Ahşap evlerde kullanılmaz.
DIN rayına bağlantı için: bu termostatlar pano panosuna monte edilir.
şekil, renk - seçim o kadar harika ki tavsiyelerde bulunmak zordur.
bir cihaz iki odayı kontrol eder - bir dizi koşula uymak gerekir
bir kutuda iki tek kanallı cihaz
bir çift bölgeli termostat.
Yönetim ve programlama
Kullanıcıların yaşlarına ve taleplerine bağlı olarak, aynı zamanda ısı transferi modu, karmaşıklık açısından uygun bir cihaz bulabilirsiniz.
Termostatı kurulacak yer, ısıtılmış zeminin ve cihazın kendisinin gücüne bağlı olarak önceden belirlenir.
Sıcak bir zemini termostata nasıl bağlarsınız?
Bazen bağlantı doğrudan elektrik panosuna yapılır, bu durumda bunun için bir devre kesici kurulmalıdır - 2 kW'dan daha fazla bir güç ile.
Çoğu zaman elektrikli cihazları, elektrikli cihazlarından toplam çalışma sayısını dikkate alarak bir elektrik prizine bağlayın.
Zemin sensörü genellikle termostatın yerleştirildiği duvardan 50-60 cm mesafede bulunur.
Olası hasara karşı korumak ve gerektiğinde kolayca değiştirmek için oluklu veya montaj borusuna yerleştirilir.
Sensör için bir film zemini monte edilirken, zeminin, genel seviyenin üzerine çıkmayacak şekilde konumlandırıldığı tüpün kalınlığı tarafından bir girinti yapılır.
Termostatın kurulum aşamaları, yere karar verdikten sonra:
Fatura değilse, anahtar kutusunu termostatın altına monte edin.
Duvarı duvar ve zemin yapıyoruz.
Güç kablolarını kutuya bağlar ve test voltajını test cihazı ile kontrol ederiz.
Telin sensörden oluklu boru ve strobe içinden termostat kutusuna yönlendirilmesini sağlıyoruz.
Kabloları şemaya göre bağlayın.
Termostatı kurulum yerine koyduk.
Dış paneli ve termostat kapağını sabitleyin.
Termostatların karşılaştırması: fiyatlar ve imalatçılar
Bir termostat satın almak zor değildir, asıl önemli olan neyin gerekli olduğunu ve ne kadar kolay kullanıldığını bulmaktır.
En basit mekanik cihazı ucuz ve güvenilir bir şekilde satın almanız gerekiyorsa, Alman şirketi EBERLE'nin ürünlerine bakmalısınız.
Alman şirketi LEGRAND'den programlanabilir elektronik termostatlar "pahalı olanların" arasındadır.
Ayrı bir şekilde, nispeten ucuz ve çok modern olan National Comfort'dan TR 730'un iki bölgeli etki spektrumunun farkında olmayan bir cihazı vardır.
Dzhituar LLC'den programlanabilir elektronik termostat G2R S803PE'nin yurt içi gelişimi, Avrupalı ​​meslektaşlarından daha düşük değil, inşaatta daha ucuz.
Termostatların karşılaştırmalı bir incelemesi ayrı bir düşünmeyi hak eder, bunların seçimi gerçekten geniş. Üreticilerin satış derecelendirmesine göre bir listesi uzun bir zaman alacaktır:
Bu cihazların tümü% 70'ten daha yüksek bir dereceye sahiptir.
Aşağıda onlar için fiyatları karşılaştırmak için yerden ısıtma için termostatlar rasgele seçilmiş modelleri ile bir tablo:
Bir ısı regülatörünün bir su ısı yalıtımlı katına bağlanma şemaları
Yerden ısıtmayı birleştiren teknolojiler, işlemi çeşitli seçenekler ile gerçekleştirmenizi sağlar. Ne tür bir bağlantının kullanılacağına bağlı olarak, termostatın tipi, işlevselliği ve pratik özellikleri belirlenir. Özellikle önemli olan, ekipmanın kalitesi ve doğru kurulumudur, çünkü kullanım kolaylığını sağlayacak ve çok fazla enerji tasarrufu sağlayacaktır.
Regülatörün kurulumu: Cihazı kullanma ihtiyacı
Termal sensör, aşırı ısınma ve erken arıza olmaksızın sıcak bir zeminin kesintisiz çalışması garantisidir. Su ısıtmalı zeminin bir sensör olmadan çalışmasına rağmen (taahhüt edilen projede ekipman bulunmadığında), ekipmanın kurulumu, bazı mevsimsel hava değişikliklerinde yer almayan ısıtma seviyesini değiştirmenize izin verecektir. Ek olarak, cihazın üç yollu bir valfin veya / veya sirkülasyon pompasının çalışmasını düzenlediği sıvı soğutucuları olan sistemler, soğutucunun sıcaklık göstergelerine bağımlı olmadan istenen sıcaklığa kadar ısınabilmektedir.
Sensör çeşitleri ve çeşitleri
Tüm sensörler ve regülatörler iki tipe ayrılabilir:
Mekanik bir cihaz, sıcaklık okumalarına bağlı olarak hacmi değiştirmek için özellik bazında bir çalışma prensibine sahiptir.
Elektronik, yüklü uzaktan sensörü bir termistör şeklinde. Elektronik devre, çalışma düzeninin ve gösteriminin öğeleri içeren ayrı bir kontrol ünitesi ile desteklenir.
Cihaz türlerine göre ayrıca ayrılır:
ekonomi modunda çalışan, insanların yokluğunda odadaki yerden ısıtma seviyesini azaltmaya yarayan bir cihaz;
Isıtma sistemini açıp kapatmak için bir programın bulunduğu bir zamanlayıcılı sensörler;
Yerleşik bir algoritma işletimine ve diğer faktörlerin kontrolüne sahip akıllı sensörler: nem rejimi, odanın dışındaki sıcaklık dalgalanmaları, odadaki insanların varlığı / yokluğu ve daha fazlası;
Sınırlayıcılar, önceden belirlenmiş bir sıcaklığa ulaşıldığında ısı taşıyıcısının ısınmasını kapatan termal aletlerdir.
İpucu! Basit ısıtma sistemlerinde, oldukça akıllı sensörlerin varlığı, geleneksel bir elektronik kontrolörün bağlantısından daha az haklıdır. Örneğin, sıcak su zeminlerinde çok sayıda cihaz işlevi istenmeyecektir.
Sıcaklık elemanlı bir mekanik sensör örneği
Yerden ısıtma için termostatlar, izlenen ortamın türüne göre değişir:
zeminin sıcaklık kontrolü;
sıcak hava derecesini kontrol eder.
Kural olarak, hava sıcaklığını belirleyen sensörler termostat muhafazasında bulunur. Bu, ek bir kolaylık sağlar, çünkü kurulum ile ilgili gereksiz sorunları öngörmez, diğer yandan termostatın kurulumu bir dizi şartı karşılamalıdır:
yakındaki ısı / soğuk kaynak eksikliği;
Direkt güneş ışığı tehdidi yok, boşaltma.
Bu önemli! Cihazın montaj yeri sıcaklık göstergesinin doğruluğu dikkate alınarak seçilir, bu nedenle ekipmanı yerden en az 1-1,5 m yükseklikte bulmak en iyisidir.
Su zemini sistemi, uzaktan sıcaklık sensörü ile desteklenebilir. Uzun bir kablonun ucuna monte edilen küçük formatlı bir cihazı temsil eden ölçüm cihazı zemine duvardan 0,5 metre mesafede monte edilir. Yerleştirme soğutucu ile en yakın borulardan eşit uzaklıkta gösterilir. Yapının ikinci ucu bir termik sensöre konur ve şemaya göre terminallere bağlanır.
İpucu! Bu tip bir cihaz, beton karışımını dökmeden önce boru döşemek için kullanılmalıdır. Bu nedenle, bu tür cihazların, oluklu bir hortumun montajı yoluyla değiştirilme olasılığını sağlamada başarısız olması, gereksiz olur.
Sıcak su tabanındaki termostatın bağlantı şeması
Bu tasarım, elektrikli zeminler gibi cihazın zorunlu kurulumunu gerektirmez. Kazanın elektrikten elektrik kullanmaması durumunda, ısıtma işleminin küçük bir optimizasyonu ile büyük finansal maliyetler olmayacaktır.
Her zamanki manuel şekilde, öznel tercihlere atıfta bulunarak, ancak zemin sadece ısıtma cihazı ve kazan sıcaklığı +50 derecenin üzerine çıkmıyorsa, ayarlama seçeneği vardır. Ancak evde başka ısıtıcılar varsa (sistemde): radyatörler, DHW devresi, monte edilecek su tabanı için termostat.
En basit bağlantı şeması, iki yollu bir vana üzerinde bir uzaktan tip sensörlü bir termostatik kafanın kurulmasıdır. Bu durumda, ısıya duyarlı bir maddeyle doldurulmuş olan baş, herhangi bir değişikliğe anında tepki verecektir: ısıtıldığında, madde soğuduğunda genleşir, büzülür, böylece soğutucu akışını açar veya bloke eder.
İpucu! Isıtma sisteminin birkaç dalının bulunduğu büyük bir ev alanı için, birkaç termal sensörün servolarla kurulması tercih edilir.
Su tabanı için termostatın bağlantı şeması:
servo sürücü, sıcak su tabanı için toplayıcının ters başlığına monte edilmiştir;
teller, kolektörden regülatörün cihazına, bir hava sıcaklık göstergesi ile donatılır;
Aktüatör ve termostatın dağıtım kutusu, manifold kabininin üzerine kalıpların üzerinde bir seviye yerleştirilir;
bağlantı kutusundan gelen kablo dağıtım kutusuna gider.
Su tabanının sıcaklığını ayarlamak için elektrikli servo
Su tabanı servoları nedir? Bunlar, sıvı soğutucunun sıcaklık rejiminin ayarlanmasının mümkün olmadığı cihazlardır. Medya beslemesini açan / kapatan küçük formatlı elektrotermal cihazları temsil eden servolar, bir körük vasıtasıyla çalışırlar - sıcaklığın hacmini değiştirecek özelliğe sahip bir madde ile doldurulmuş bir silindir.
Bugün üreticiler iki tip servo sunuyor: açık ve kapalı. Valf pozisyonunda fark:
açık yapılarda, vana (kapatıldığı ısıtma / soğutma sinyali) görünene kadar açıktır.
kapalı - vana normalde açıldığı bir sinyal görünene kadar kapalıdır.
Seçim, kullanıcının tercihlerine bağlıdır, ancak uzmanlar, arıza durumunda bile sistemdeki suyun çalışmaya devam edeceğinden ve zeminlerin donmayacağından, açık tip servo motorlar tavsiye eder.
Bu önemli! 24 V DC besleme ile servo sürücülerin seçilmesi, bir invertör kurulumunu gerektirir.
Servoyu bağlamak kolaydır. Termostatın türüne bağlı olarak, bağlantı mümkündür:
Bir sıcak zeminin tek bir devresini kontrol eden bir termostatın varlığında, kurulum uygun tellerle gerçekleştirilir;
Cihaz multizone tip ise, kablolar ilgili terminallerden kablolanır.
Böylece, servo sürücüler sadece bir soğutucu geçiş / kapanma rolünü değil, aynı zamanda koruyucu bir işlevi de yerine getirir. Kapalı konum, tüm ekipmanın ömrünü uzatacak olan pompanın ucunu işaret eder - pompa rölantide kalmaz ve bu nedenle yüksek basınç nedeniyle sistem arızası riski en aza indirilir.
Bu önemli! Pompaların normal katı yakıt türünde olduğu yerden ısıtma sistemlerinde, pompa kapatması kabul edilemez: kazan yine de dışarı çıkmayacak ve sistemin çalışmasının sona ermesi (sinyal verme) tüm yapıyı kırmakla tehdit ediyor. Baypas ve tahliye vanasının takılması bu durumdan kaçınacaktır.
Yerden ısıtmanın sıcaklığını ayarlama
En kolay ayar seçeneği manuel vinçlerle yapılır. Biraz daha rahat bir seçenek, sensörler ve servo aktüatörler ile otomatik termostatlardır, ancak sadece bir yeniden çalıştırma vanasının ve bir anahtarlama düğümünün ek kurulumu ile. Buna ek olarak, yer su sistemlerinin ısıtılmasını ayarlamak için hala yollar vardır:
Soğutucu akış hızındaki değişim;
Isı taşıyıcısının sıcaklığının değişmesi.
İkinci yöntem özellikle sıkça kullanılır ve yer değiştirme ünitesinin kontrol edilmesinden sorumlu olan üç yollu bir valfın kurulumunu içerir. Aynı zamanda, termik sensörün röle çıkışı, elektrikli kilitleme cihazının solenoidine bağlanır: sıcaklık önceden ayarlanan en küçük değere yükseldiğinde, valf açılır, bu sayede soğutulmuş su gelen sıvı ile karışır ve ısı kapasitesini azaltır.
Su tabanının kusursuz çalışabilmesi için ve termostatın montajı mükemmel bir şekilde gerçekleştiğinde, bazı kurulum detaylarını dikkate almalısınız:
kablo termostatının normal bir bölümünün bulunması hoş karşılanır;
ev kablolaması eski ise, ayrı bir hat kurmak daha güvenli olacaktır (elektrikle çalışan bir kazanı bağlarken);
Birkaç su tabanı sisteminin kontrolüne kurulan regülatör tamamen uygun değildir, çünkü ayar sadece monte edildiği odada kullanılabilir olacaktır;
Farklı odalarda bulunan çalışma modları farklıysa, termal sensörü tekil olarak kullanmak imkansızdır.
Termostatı yerden ısıtma sistemine bağımsız olarak bağlamak çok fazla sorun yaratmayacaktır. Tüm gereksinimleri karşılayan, aşamalı çalışmayı dikkatlice gözden geçiren ve evinizin sıcaklığını ve rahatını yaşatan bir cihaz seçmek yeterlidir.
Sonraki MakalePaul kendi elleriyle sundurmada
Paul. Alt zeminin tasarımı ve inşası. Kuru pürüzlü zemin
Zemin nasıl ütülenir
Dikiş dekorasyon için hangi malzeme seçilir Birleştirme karoları ve linolyum Bir alüminyum tozu ile birleştirilmesi Esnek bir profil ile birleşiminin birleştirilmesi Döşemenin yapıştırılması