İndir CTS Serisi Otomatik Aktarma Anahtarı Şartname Sayfası
CSA C22.2 No. 600 VAC üzerinden 178 olarak listelenmiştir
Kodlar ve Standartlar: NFPA 0,99, 101.110,NEC 517.700.701.702,IEEE 446, 241,NEMA ICS2-447
Güç anahtarlama kontakları, tahrik mekanizması veterminal halkalarından oluşan CTS güç paneli komponentleri özel olarak oluşturulan biçim verilen bir arka plaka üzerine monte edilir. Mikro işlemci kontrolüyardımcı zaman gecikmeleri ve özel aksesuar ekipmanını içeren mantık cihazları, bakım kolaylığı sağlamak ve güç bölümünden ayırmak için kapıya monte edilmiştir. Bakım için kumanda panosunun yalıtılmasına olanak tanıyan bir bağlantı kesme bujisi ile donatılan numaralı bir kablo tesisatı ile bağlanırlar.
Normal kaynak arızalandığında veya voltaj önceden belirlenen bir noktaya (genellikle anma değerinin %80'i) düştüğünde, gerekirse motor jeneratör setini başlatmak için bir devre kapatılır. Acil durum kaynağı anma voltajının %90'ına ve anma frekansının %95'ine ulaştığında, acil durum bobini kontrol rölesinden tahrik selenoidine enerji verilerek, ana kontakların yükle normal kaynak arasındaki bağlantıyı kesmeleri ve yükü acil durum kaynağına bağlamaları sağlanır. Tahrik solenoidi elektriksel strokunu tamamladıktan sonra, acil durum bobini kontrol rölesi bağlantısını kesmek için açılır. Aktarma anahtarı şimdi acil durum konumuna mekanik olarak kilitlenir. Normal voltaj normal kaynak olduğunda, onu acil durum kaynağına bağlar. Tahrik solenoidi elektriksel strokunu tamamladıktan sonra, acil durum bobini kontrol rölesi bağlantısını kesmek için açılır. Aktarma anahtarı şimdi acil durum konumuna mekanik olarak kilitlenir. Normal voltaj var olduğunda ve oturtulduğunda, bobin kontrol rölesi bağlantısını kesmek için açılır. Aktarma anahtarı şimdi normal konumuna mekanik olarak kilitlenir.
Tüm CTS anahtarlarında normal veya acil durumda mekanik olarak kilitlenen bir konum elde etmek için “merkez üzeri” ilkesi uygulanır ve yüksek devirli bir tahrik kontak aktarımlarının 100 ms veya daha kısa süreli olmasını sağla. Yüksek kontak basıncı ve pozitif mekanik kilit, UL gereksinimlerini çok aşan yüksek dayanım vekapanma güç değerlerine olanak sağlar.
Güç Değeri Aralığı 40 - 4.000 A 40 - 4.000 A More Less
Uygulanabilir Test 480 VAC'de UL 1008 olarak listelenmiştir
CSA C22.2 No. 600 VAC'de 178 olarak onaylanmıştır
480 VAC üzerinden IEC 947-6-1 olarak listelenmiştir 480 VAC'de UL 1008 olarak listelenmiştir
480 VAC üzerinden IEC 947-6-1 olarak listelenmiştir More Less
Kontak aktarma hızı 100 milisaniyeden az
Arka su verme ızgaraları, kapalı ark bölmeleri ve tüm ünitelerde kaynaktan kaynağa üstün yalıtım için geniş kontak hava boşluğu