Download "ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI"
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI
2 Giriş Sunum hakkında genel bilgi Yenileme çalışmasının kapsamı i. Süresi ii. Elektrik, data, KGK, yangın söndürme, bölümlendirme, yükseltilmiş döşeme, alçaltılmış tavan iii. Çalışan bir sistemde tadilat
3 NETWORK NETWORK TLF. SANTRAL TELEKOM NETWORK NETWORK NETWORK NETWORK DATA KABİNİ Giriş 25 mt TELEKOM KLİMA KLİMA DATA KABİNİ TR GRID SUNUCU TR GRID SUNUCU SUNUCU SUNUCU SUNUCU TR GRID TR GRID TR GRID TR DNS SUNUCU SUNUCU SUNUCU TR DNS Yazıcılar Yazıcılar Elk. Pano 15 mt Elk. Pano
12 Önceki Durumumuz Yüksek tavan, geniş soğutma hacmi, Eski ve etiketsiz elektrik panoları, Açıkta duran cihazlar, Ortak paylaşım alanı Güvenlik, soğutma, tozdan koruma zorluğu, Döşeme altı karmaşık kablo yapısı, birbirine geçmiş elektrik-data kabloları 1990'lardan kalma teknolojisi verimsiz, kapasitesinin sınırlarında, yüksek bakım maaliyetli, ofisler ile ortak kullanımdaki KGK'lar Kullanımı yasaklanmış ve çalışacağı şüpheli Halon gazlı yangın söndürme sistemi
13 Yapmak İstediklerimiz Yazıcıların, Tlf. santralinin, Telekom cihazlarının, Tr-Dns sunucularının ayrı bölümlere alınması Soğutma hacminin küçültülmesi,alçaltılmış tavan yapımı Tüm kabinlere bağımsız çift KGK elektrik hattı FM-200 gazlı yangın söndürme sistemi kurulumu ve gaz sızdırmazlığının sağlanması Tüm cihazları kabin içine alma Tüm kabinlerden merkez noktaya toplu data kablosu Yeni yükseltilmiş döşeme ve kablo taşıma tava sistemi Üste bölgenin boşaltılması, ofis odası haline getirilmesi Yeni cihazlarla KGK sisteminin kurulması
14 Başlama ve başlıyoruz... Sistem odası altyapı yenileme ihalesi
15 Karşılaşılan Zorluklar Karşılaşılan Zorluk #1 Hangi bütçe kaleminden yapılacak? makine techizat alımı kalemi? (BİDB tarafından) yapım bakım kalemi (YİTDB tarafından) Yapım ağırlıklı bir iş olduğunun tespitiyle YİTDB üzerinden ihaleye çıkıldı. Temel bir karar noktası. Çok vakit kaybedildi.
16 Karşılaşılan Zorluklar Karşılaşılan Zorluk #2 BİDB ile YİTDB arası ihale uygulama farkları YİTDB yapım ihalelerindeki %10 artırım imkanı Bayındırlık-iskan bakanlığı poz numaralarına göre birim fiyatlandırma Mimari, elektrik,inşaat, tesisat gruplarının çizimleri üzerinden ihale hazırlanması Diploma yılının iş tecrübesi yerine geçmesi ( önemli!)
17 Karşılaşılan Zorluklar Karşılaşılan Zorluk #3 KGK alımı Kaliteyi tarif etme, Yeteri kadar test yapabilme -YİTDB'nin çıktığı ana ihaleden ayrı, BİDB tarafından bir alım yapıldı.
18 Karşılaşılan Zorluklar Karşılaşılan Zorluk #4 Genel olarak sunucu sistemlerin ve ağ cihazların taşınması konusu Bakım kapsamında, önemli görevler üstlenmiş cihazların garantisi bozulmadan taşınmaları (*) Firmalara bağımlılık (IBM, Sun, Alcatel vs ) (*) Ana ihaleden ayrıldı. BİDB tarafından ayrı bir kapsamda yaptırıldı.
19 Teknik Altyapı Hazırlıkları Teknik kısımda araştırmalar Firma görüşmeleri Sistem odası incelenmesi teknik şartnamelerinin Örnek sistem odaları ziyaretleri YİTDB'nin bizimle koordineli olarak çizimlere başlanması
20 Ne Yapmak İstedik
21 İhale Süreci İhalenin hazırlanarak çıkılması Bazı firmaların keşif çalışmaları İhalenin yapılması, firmaların teklifleri Değerlendirme süreci
22 İhale Sonrası Zorluklar Karşılaşılan Zorluk #5 YİTDB ihale uygulama şekilleri ve yer teslimi yapılması gibi birtakım süreçlerden dolayı ihaleye en düşük fiyatı veren firma ile ihale tarihinden haftalar sonra tanışmamız ve sistem odasıyla ilgili ilk defa görüşmelere başlayabilmemiz.
23 İhale Sonrası Zorluklar Karşılaşılan Zorluk #6 İhale ile ilgili konularda Firma ile İdare arasındaki birtakım yorum farkları, uygulamayla ilgili problemler ( gaz sızdırmazlık ve testi, epoxy boya, santral taşınması vs.)
24 İşlerin Başlaması Halon gazı tüplerinin sökümü UPS Odası olacak bölgenin boşaltılması Geçici ara bölmenin oluşturulması UPS odasının hazırlanmaya başlaması
25 Önceki Durumumuz
28 Taşınma GRID Cihazlarının taşınması 1. Ana taşınma Tadilat bölgesindeki tüm cihazların tarafa sıkışık bir şekilde taşınması devreye alınması üst ve
29 Önceki Durumumuz
30 Önceki Durumumuz
31 Geçici Bölge Karşılaşılan Zorluk #8 Taşınılan bölgede ısı problemleri Ara bölme geçici kaldırıldı, soğutma için yeniden klima planlaması yapıldı - 1 hafta vakit kaybedildi
32 Söküm İşleri Yükseltilmiş döşeme ayakları, panelleri, beton aksamın sökülmesi Tahta dolapların sökülmesi Tavandaki tahta kaplamaların sökülmesi
33 Ne Yapmak İstedik
35 Ne Yapmak İstedik
36 Alçaltılmış Tavan 1. alçaltılmış tavan alçıpan katı Askı demirleri Gaz boşaltma boruları Sıva ve boşluk örme işleri Alçaltılmış tavan 2. kat Elektrik aydınlatma altyapısı
37 Ne Yapmak İstedik
38 Ne Yapmak İstedik
39 Ne Yapmak İstedik
42 Döşeme Altı İşler Zemin temizliği Epoxy boya Karolaj Kablo tava ve ayaklarının montesi Elektrik ve data kablolarının çekimi
43 Ne Yapmak İstedik
44 Ne Yapmak İstedik
45 Malzemelerin Yerleşimi Yükseltilmiş döşeme ayaklarının ve panellerin yerleşimi Elektrik panolarının yerleşimi Rack kabinlerinin yerleşimi Paravan bölmenin tamamlanması Data ve elektrik kablolarının sonlandırılması
46 KGK - Jeneratör Karşılaşılan Zorluk #9 Yeni KGK sisteminin çalıştırılmasında Jenerator- KGK uyumsuzlugu Paralel Çalışan ( ) KVA Ayrı çalışan KVA KGK'mız jenerator arkasındayken aynı anda online olamadılar.
47 K.A.K.Ş Karşılaşılan Zorluk #10 Kaçak akım rölesi yerleştirme problemi Yönetmelik zorunluluğu insan koruma Her kabin sırasına 1 adet 30 ma hassasiyetinde kaçak akım rölesi Şu an devredeler, rölelerden biri yaklaşık 60 cihaza bakıyor!
48 2. BÜYÜK TAŞINMA 2. Büyük taşınma İlk taşınma ile karşılaştırılamayacak derecede zorlu bir süreç Kalabalık bir ekip ile Sabah 7 - Gece 3 arası aralıksız 20 saat fiziksel çalışma. Sistem servislerinin kalbindeki disk kutusu problemi sebebiyle sabahlayan arkadaşlarımız
49 Ne Yapmak İstedik
50 Taşınma Sonrası Taşınma sonrası işler Üst bölgenin kalan cihazlarının taşınması, yangın söndürme sisteminin devreye alınması Ofis odaları oluşturuldu, alçıpan duvarlar kalıcı hale getirildi, yangın kapıları yerleştirildi Santral taşınması Gaz sızdırmazlık testi
51 Ne Yapmak İstedik
53 Ne Yapmak İstedik
54 Ne Yapmak İstedik
55 SONUÇ Tecrübeler... Tavsiyeler... Daha detaylı bilgi ve destek için: cc-net[at]metu.edu.tr tsg-sys[at]metu.edu.tr leventb[at]metu.edu.tr
ODTÜ Kablosuz Ağ Kurulum Deneyimi. ODTÜ BİDB Network Grubu ( 25 Mayıs 2010 )
ODTÜ Kablosuz Ağ Kurulum Deneyimi ODTÜ BİDB Network Grubu ( 25 Mayıs 2010 ) 25052010_v4.3 Ulaknet Eğitim ve Çalıştayı -2010 Kablosuz Ağ Kurulum Süreci 2 2009 BEK Toplantısı İhtiyaç Belirleme, Bütçe / Yönetim
02.11.2015 başlangıç tarihli İzmir Menderes Danone Hayat Şaşal fabrikası PET HATTI sökümü çalışma günleri RAPORU.
02.11.2015 başlangıç tarihli İzmir Menderes Danone Hayat Şaşal fabrikası PET HATTI sökümü çalışma günleri RAPORU. İVS ENDÜSTRİYEL HİZMETLER 1 02.11.2015 İZMİR *Sidel Blower elektrik panosu kablo bağlantıları