1 Genel Özellikler Model Adi ADG 158 Frekans (HZ) 50 Kullanilan Yakit Tipi Natural Gas Motor Markasi ve Modeli DOOSAN GE08TI Alternatör Markasi ve Modeli ECP 34-2L/4 A Kontrol Paneli Modeli 7320 Kabin MS 60 DOGALGAZ Güç (kva) 3 Faz Sayisi,50 Hz, PF 0.8 VOLTAJ Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) Standby Amper kw kva kw kva 400/ Standby Güç (ESP)(ESP): Güvenilir sebeke kaynaginin kesilmesi durumunda, degisken elektriki yüke güç temin etmede kullanilir. ESP, ISO8528 e uyumludur. Asiri yüklemeye izin verilmemistir. Prime Güç (PRP)(PRP): Degisken elektriki yüke, güç temin etmede, yillik sinirsiz çalisma saati için kullanilir. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 saat çalisma periyodunda 1 saat 10% asiri yükleme için kullanilir. Jeneratör Donanim Seçenekleri
2 MOTOR Uzak radyatörlü sogutma Düsük su seviyesi alarmi Yag isiticisi ALTERNATÖR Isitici, rutubet önleyici Büyük güçte alternatör Çikis salteri KONTROL PANOSU Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör) Sebeke ile sürekli paralel sistem Uzaktan iletisim ve kontrol Uzaga alarm paneli Alarm çikis röleleri Uzaktan iletisim, model ile Toprak kaçagi, tek jeneratör Sarj ampermetresi TRANSFER ANAHTARI Dört kutuplu kontaktör YARDIMCI DONATILAR Yag bosaltma el pompasi Yag bosaltma elektrikli pompa Muhafaza kabini; ses yalitimli tip veya açik alan tip Hava kanali adaptörü (radyatör önü) Motorlu panjur (hava giris ve çikis devresi) Alet takimi (bakim için) 1500/3000 çalisma saati için bakim seti Antifriz ve motor yaglama yagi (-30 C çevre sicakligi için ) Sebeke / Jeneratör transfer panosu Alternatör Özellikleri GENEL DATALAR Üretici Mecc Alte Alternatör Markasi ve Modeli ECP 34-2L/4 A Frekans (HZ) 50 Güç (kva) 150 VOLTAJ (V) 400 Faz 3 Otomatik Voltaj Regülatörü DSR Voltaj Regülasyonu (+/-)1% Yalitim Sistemi H Koruma Sinifi IP21 Güç Faktörü 0.8 Rotor Agirligi (Kg) 106 Sogutma Havasi 19.3 MOTOR ÖZELLIKLERI Motor DOOSAN
3 Motor Modeli Silindir Sayisi (L) GE08TI Bore 111 Stroke 139 Silindir Hacmi Hava Emme Sikistirma Orani 10.5:1 Hiz (d/dk) 1500 Yag Kapasitesi (Filtre Dahil) (lt) 23 Stand by Güç kwm/hp (gross) 141/191 Prime Güç kwm/hp (gross) 128/174 Ceket Suyu Isitici Adedi 1 Ceket Suyu Isitici Gücü (Watt) 1500 Kullanilan Yakit Tipi Enjeksiyon ve Sistem Tipi Yakit Pompasi Tipi Governör Sistemi Operasyon Voltaji (Vdc) Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) Sarj Alternatörü 45 Sogutma Metodu 6 cylinders - in line Turbo Charged and Intercooled(Water to Air) Natural Gas UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN 24 Vdc 2x85 Sogutma Fan Hava Akimi (m³/dk) 210 Sogutma Sivi Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) Hava Filtresi Prime %100 Yükte Yakit Sarfiyati (lt/saat) 31.8 Prime %75 Yükte Yakit Sarfiyati (lt/saat) 24.3 Prime %50 Yükte Yakit Sarfiyati (lt/saat) 17.8 Water Cooled 18/157.8 Dry Type AÇIK TIP JENERATÖR ÖLÇÜLERI (mm) Boy 2860 En 1300 Yükseklik 1700 Kuru Agirlik 1960 JENERATÖR KABIN ÖLÇÜLERI (mm) Boy 3960 En 1010 Yükseklik 2100 Kuru Agirlik 2500
4 Ürün Hakkinda No Data Standart Özellikler No Data Kontrol Paneli Kontrol Modülü DSE Kontrol Modül Modeli 7320 Iletisim Portlari MODBUS 1. Menü navigasyon butonlari 2. Sebeke ve transfer butonu 3. LCD ile isletme durumlari ve ölçme göstergeleri 4. Ariza alarm LED'leri 5. Jeneratör ve transfer butonu 6. Durum Led'leri 7. Çalisma Sekli seçme butonlari Cihazlar DSE, model 7320 Otomatik Sebeke Ariza izleme ve jeneratör kontrol modülü lektronik akü sarj cihazi Acil durdurma butonu ve kontrol devreleri için sigortalar
5 Yapi ve Boya Cihazlar çelik sacdan imal edilmis pano kabinine montaj yapilir. Pano saci fosfat kimyasali ile kaplanarak sac yüzeyi korozyona dirençli hale getirilir. Polyester bilesik toz boya ve firinlama islemi ile pano kabinine son derece dayanikli boya yapilir. Kilitli ve menteseli pano kapagi ile cihazlara ulasmak kolaydir. Montaj Kontrol panosu, jeneratör grubu Sasisi üzerindeki saglam çelik ayaklar veya güç çikisli terminal modülü üzerine montaj yapilir. Pano, jeneratör grubunun yan tarafina, göz hizasi seviyesine yerlestirilir.. Jeneratör Kontrol Ünitesi DSE kva ve üzeri jeneratör gruplarimizda DSE7320 kontrol sistemi standartdir. Elektronik ve elektronik olmayan gaz ve dizel motorlu jeneratör gruplarinin otomatik olarak çalistirilmasi ve durdurulmasi için tasarlanmistir. Ayrica modül sebeke voltajini ve frekansini izler ve yedek jeneratör grubu ile ona bagli güç transfer sistemini kontrol eder. Standart Özellikler Mikro islemci ile kontol yapilmisdir x 64 piksel, LCD gösterge ile bilgiler kolaylikla okunur - Modül ön panelinden veya PC ve yazilimi vasitasiyla programlama - Yumusak tuslu membran klavye ve bes tuslu menü navigasyon - Ethernet ve RS232, RS485 vasitasiyla uzaktan iletisim ve SMS ile rapor alma - Tarih ve saat ile kayit defterinde ariza/olayi (50) gösterme - Çoklu tarih ve saat ile motor egzersiz durumu ve bakim programi - Kontrol tuslari: Stop, Manuel, Otomatik, Test, Start, Sessiz / Lamba test, - Jeneratöre transfer, Sebekeye transfer, Menü navigasyon - Motor blok suyu isitici kontrolü Montaj MOTOR Motor deviri Yag basinci Su sicakligi Çalisma saati Akü voltaji Motor bakim zamani gelmis JENERATÖR Voltaj (L-L, L-N) Akim (L1-L2-L3) Frekans Toprak kaçagi kw Cos fi kvar kwh, kvah, kvarh Faz sirasi SEBEKE VoltaJ (L-L, L-N) Frekans Koruma Devreleri
6 IKAZ Sarj arizasi Düsük akü voltaji Stop arizasi Düsük yakit seviyesi (ops) kw asiri yük Ters faz sirasi Hiz sinyali kayip ÖN-ALARMLAR Düsük yag basinci Yüksek motor sicakligi Düsük motor sicakligi Düsük/Yüksek motor hizi Düsük/Yüksek jeneratör frekansi Düsük/Yüksek jeneratör voltaji ECU ikaz DURDURMA ALARMLARI Start arizasi Acil stop Düsük yag basinci Yüksek motor sicakligi Düsük su seviyesi Düsük/Yüksek motor hizi Düsük/Yüksek jeneratör frekansi Düsük/Yüksek jeneratör voltaji Yag basinç algilayici açik devre Faz yönü ELEKTRIKSEL AÇMA Toprak kaçagi kw asiri yük Jeneratör asiri akim Ters faz sirasi Opsiyon Özellikleri Yüksek yag sicakligi - durdurma Düsük yakit seviyesi - durdurma Düsük yakit seviyesi - alarm Yüksek yakit seviyesi - alarm GENISLEME MODÜLLERI Ilave LED modülü (2548) Genislm röle modülü (2157) Genislem giris modülü (2130) Standartlar Elelektriksel Güvenlik / EMC uygunluk BS EN Elektrikli is cihazlari S EN EMC muafiyet S EN EMC emisyon standarti Elektronik Akü Sarj Cihazi Akü sarj cihazi switching-mode ve SMD teknolojisi ile üretilmisdir ve yüksek verime sahiptir. Akü, V - I karakteristik egrisine göre sarj edilir. Cihaz çikisi kisa devreye karsi korunmustur sarj cihazi, lineer sarj cihazlarina göre daha verimli, uzun ömürlü, ariza orani daha düsük, hafif ve isi yaymasi çok düsüktür Ters kutup baglantisina karsi korunmustur Sarj arizasi çikisi mevcuttur. Giris voltaji: V. Çikis akimi: 27,6V veya 13,8V 5A.
7 Sertifikalar TS ISO 8528 CE SZUTEST 2000/14/EC