zetacad proje sayaç
merhaba arkadaşlar.225 m2 olan cafeye 38694 kcal ve 25796 kcal olan 2 tane pişirme ocağı var.5031kcal ve 4042 kcal olan 2 çay ocağı bulunuyor ve bir tanede ev tipi ocak var.buraya hangi sayaçları kullanmalıyız? ben 2 tane g10 sayaçla g4 sayaç kurdum. farklı bi şekilde de sadece g16 sayaç kullandım.hangisi daha mantıklı olur? ev tipi ocağını g16 sayacı okur mu? maliyeti düşürmek için şatof kullanmalı mıyım? acil yardıma ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz?
Son Cevap: mehmetpiral13
Bir dükkana iki sayaç kullanamazsınız
Kolon hattı 300 mbar ise sayaç ve shuttoff a kadar boru çapı küçülür, maliyeti çok etkilemez,shuttoff da maliyet
Mutfak cihazları fabrika çıkışı 21 mbar olarak çıkar ve gaz dağıtım şirketi 21 mbar üstü basınca izin vermez, bazı aşçılar basıncın az olduğundan şikayet ederler, ama boru çapı büyük olursa sıkıntı olmaz ,shuttoff dan ayar yapabilirsiniz ancak dagitim firmasi 21 mbara ayarlayip muhur atmaz ise.
Bu tip tesisatlarda normalde birden fazla sayaç kullanılmaz. Seçeceğiniz sayacın 300 mbar'da vereceği min. ve max. debi'ni kontrol etmeniz. Basınç konusuna gelince, 300 mbar basınç ile tesisat yapılınca çap düşecektir ama mevcburen shut-off'lu bir regülatör kullanılacağından maliyet düşmeyebilir.
Burda eğer borulamanız çok uzun olacaksa regülatörsüz ve regülatörlü halinin maliyetini hesaplamanız yerinde olur. Normalde endüstriyel mutfak hatlarının başlangıcı 300 mbar olur.
Tabi bu gaz dağıtım firmanıza da bağlı. Kolonda, dükkanlara bırakılan branşmanlar 300 mbar ile mi bırakılıyor yoksa 21 mbar mı? Çünkü bu ocakların dışında kullanılabilecek bazı cihazlar farklı basınçlar ile çalışabilir. Eğer işletme basıncınız daha yüksek olursa 21 mbar'lık kolonda mecburen binadan izin alıp tadilat yapmanız gerekebilir.
paylaştığınız bilgiler için teşekkür ediyorum. 21mbar
İlk olarak bir g4 koyup tüm cihazları yetleştirin oluşan tüketime göre tek sayaç ile tüketimleri kontrol edebiliyor musunuz bakın, yerleşimden sonra uygun sayacı seçip minimum okuma değerini kontrol edin, tesisatınızda o değerden aşağıdaki tüketim çeken cihaz yok ise tek sayaç işinizi görecektir.
ZETACAD İLE PROJE GÖNDERME
sayaç bağlantı sorunu
ZETACAD YARDIM SAYAÇ HATASI
Tecrübeli Arkadaşlar Acil Yardım Lütfen!!
ZetaCad 37000kcal cihaz ve Ocak
zetacad sayaçtan sonra sayaç ekleme
zetacad proje çizimi
ilave proje? ve sayaç sonrası bağlantı