O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?
Konbuyu başlatan haan
akim degeri hesaplanir ith trafolarinda
Arkadaşlar konuyu hortlatıyor gibi oluyorum ama, 250 kVA (31,5 kV) trafonun ölçü hücresinde ki akım trafosunun Ith değerini, nasıl hesaplayabilirim. 12-13 kA kısa devrede 2400In değeri çıkıyor. Küçük trafo güçlerinde hep böyle bir problem doğuyor. Yoksa benim atladığım bir durum mu var ?
http://www.emo.org.tr/ekler/830bc2bbfda076f_ek.pdf?dergi= Şu dökümanı incelediniz mi ?
Edit : Oturup bende ilk defa inceledim , yazan üstadın ellerine sağlık , ruha şifa bir döküman olmuş.
Tepkiler: emodiyator, sami inci ve -Acemi-
Teşekkür ederim Under Ground bu ve buna benzer dokümanları inceledim. Dediğim gibi büyük güçlü trafolarda 400In vb. değerler çıkıyor ama küçük güçlü trafolarda ve kısa devre 11-12 kA mertebelerinde olduğu zaman 1000 den büyük çıkıyor In katsayısı. Bende açıkçası akım trafoların bu mertebelerde üretilip üretilmediğini bilmiyorum.
Çoğu dokümanda eğer yazılmamışsa standart 100In olur diye belirtilmiş. standardı 100In ise 2000In aklımda soru işareti oluşturuyor.
Hatta bunu SMM kursunda da dile getirmiştim ama arada kaynadı gitti. hoca da 1600 kVA ya göre örnek yapmıştı.
Ölçü hücresi denildiğine göre Ufak trafomuz yere bir kabine odaya konuluyor.
Hesaplanmış Kısa devre akımı Ik= 13kA=13000A demek..
AKIM TRAFOSU Amper gücü Seçimi
In=Nn / ( 1,73 x Un)
In=250kVA / (1,73 x 31,5kV = 4,58A yani ölçü hücresi için akım trafosu bir üstü Ip=5A seçilir. 5/5 OG akım trafosu
Akım Trafosu Ith Seçimi
Ith=Ik / Ip
Yani Ölçü hücresi için 3 adet 5/5A Ith=2600In CL0,5 OG akım trafosu imal ettirilmelidir.
Trafo koruma hücresi 3 adet 5/5A Ith=2600In CL1 OG akım trafosu imal ettirilmelidir.
Tek trafo olduğu için ölçü hücresi ile hesapları aynı çıkar, iki trafolu bir tesis olsaydı. TR1 ve TR2 için ayrı ayrı Ith hesapları yapılması gerekirdi.
bu şekilde olunca aslında yaptığım hesapların doğru olduğu görülüyor. 2600In değerinde akım trafoları imal ettirilmelidir yazmışsınız. 400In, 800In imalatta var diye biliyorum ama bahsettikleriniz özel imalatlar mı olacak.
Akım trafosuna analizör ve reaktif güç kontrol rolesi bağlantısı nasıl olmalıdır Kompanzasyon 5 21 Ağu 2019
C Trafo gücüne göre akim hesaplama Transformatörler 9 1 Tem 2019
Akım trafolarının topraklanma nedenleri Otomatik Kumanda 10 16 Nis 2019
U Akım trafo değeri Transformatörler 4 2 Şub 2019
T Trafo OG tarafından geçen akım Transformatörler 14 1 Şub 2019
P 50/51T Trafo aşırı akım Yüksek Gerilim 4 23 Kas 2018
H akım trafoları ile kompanzasyon rölesi arası mesafe Kompanzasyon 2 15 Kas 2018
Trafo gücüne göre akim hesaplama
Akım trafolarının topraklanma nedenleri
Akım trafo değeri
Trafo OG tarafından geçen akım
50/51T Trafo aşırı akım
akım trafoları ile kompanzasyon rölesi arası mesafe
Toplam: 1,977 (Kullanıcı: 98, ziyaretçi: 1,879)