1 AİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.1974 / 14765.
... konulu sunumlar: "1 AİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.1974 / 14765."— Sunum transkripti:
1 AİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.1974 / 14765
2 Madde 6. Aişyerlerinin bulunduğu baraka,sayvan,sundurma ve benzeri yerlerin çatıları, ısı geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu çatılar,en az 350 santimetre yükseklikte yapılmış olacaktır.
3 AMadde 7 - İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği,en az 3 metre olacaktır. Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3 metre olacak ve en alçak kısmı,varsa,kirişin alt noktasından 240 santimetreden aşağı olmaya- caktır.
4 AMadde 8 - İşyerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere,işçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında,tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz
5 A Makinalar,motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tez- gahlar arasındaki açıklık,işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere,en az 80 santimetre olacaktır.
6 Aİşyerindeki geçitlerin genişliği,oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 san-timetreden az olmayacaktır.
7 AYüksek geçit,platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampa- ları ile bir kişinin durabilemesine imkan vermeyecek darlıktaki yerler hariç) serbest bulunan bütün tarafları,en az 90 santimetre yükseklikte etekli korkuluk-larla çevrilecektir
8 AKöprü şeklindeki asma geçitler,üzerinden geçirilecek en ağır yüke göre hesapedilerek sağlam bir şekilde inşa edilecek ve buralarda kaymaları önleyecek ted- birler alınmış olacaktır
9 AMadde 13 - İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencerele-ri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı,işyeri taban yüzeyinin en az1/10 oranında olacaktır. Dışarı ile doğrudan doğruya bağlantısı olmayan iç kapı,pencere ve menfezlerin dolaylı olarak aydınlık veren yüzeyleri bu hesaba katılmaz.
10 AMadde 14 - İşyerlerinde kullanılacak korkuluklar;sağlam bir şekilde ahşap boru veya metal profilli malzemeden yapılacak,yüzeyleri pürüzlü ve köşeleri kes-kin olmayacaktır. Korkulukların,tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olacaktır. Korkuluklar,en çok 2 metrede bir dikme konulmak suretiyle tabana veya elve- rişli diğer bir yere sağlam bir şekilde tespit edilecek ve üst seviyesi ile ta- ban arasındaki mesafenin yarı hizasına da,bir ara korkuluk çekilecektir. Korkuluğun tümü,herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilogramlık bir yüke dayanabilecek şekilde yapılacaktır.
11 AAhşap korkulukların trabzan ve dikmeleri,en az 5x10 santimetrelik latadan veara korkuluklar ise,en az 5x5 santimetrelik kadrodan veya 2,5x10 santimetrelik latadan yapılacaktır
12 A Boru korkulukların trabzan veya dikmeleri,en az 1 1/4 parmak ve ara korku- luklar ise,en az (1) parmak borudan yapılmış olacaktır.
13 AMetal profilli malzemeden yapılan köşebentli korkulukların trabzan ve dikme-leri,en az 5 milimetre et payı olan 40x40 milimetrelik köşebentden ve ara korku- luklar ise,en az 3 milimetre et payı olan 30x30 milimetrelik köşebentten yapıla-cak ve köşebentlerin yatay kenarları,tehlikeli tarafa dönük olacaktır
14 A Madde 15 - Etekler; ahşap,metal veya yeteri sağlamlıkta diğer malzemeden ya-pılacaktır. Bunların yükseklikleri,tabandan en az 15 santimetre olacak ve gerek-tiğinde tabanla en çok 1 santimetrelik bir aralığı bulunabilecektir
15 ASıvı yakıtlarla aydınlatma yapılan yerlerde,en az bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır
16 AMadde 18 - İşyerlerindeki avlular,açık alanlar,dış yollar,geçitler ve benze-ri yerler,en az 20 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır
17 AKaba malzemelerin taşınması,aktarılması,depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve merdivenler,en az 50 lüks (lux) ileaydınlatılacaktır.
18 AKaba montaj,balyaların açılması,hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıl-dığı yerler ile kazan dairesi,makine dairesi,insan ve yükasansör kabinleri mal- zeme stok ambarları,soyunma ve yıkanma yerleri,yemekhane ve helalar,en az 100 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır
19 A Normal montaj,kaba işler yapılan tezgahlar,konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler,en az 200 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır
20 A Ayrıntıların,yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler,en az 300 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır
21 AKoyu renkli dokuma,büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler,en az 500 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır
22 AHassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır
23 Madde 20 AÇok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi 15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır
24 AMadde 21 - Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılacaktır
25 AMadde 22 - Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde,gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin ya- pıldığı yerlerde,gürültü derecesi en çok 95 desibel olabilir
26 Madde 23 - Birden fazla katlı binalardaki işyerlerinde asansör tertibatı bulunsa da,katlar arasındaki inip çıkmalar,aşağıda yazılı özellikleri bulunan sabit merdivenlerle sağlanacaktır. AAncak bunlar,kolayca yanmayan sert veya enprenye edilmiş,güç yanar durumdaki ağaçlardan olacak yahut alt tarafları bağdadi üzerine en az 1,5 santimetre kalınlığında alçı veya amyantla sıvanacak,üstleri de ateşe karşı da- yanıklı maddelerle kaplanacaktır.
27 A2) İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede en az 500 kilogram yük taşıyacaktır.
28 A 3) Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara ara-lıkları en çok 2 santimetre olacaktır
29 A4) Merdivenlerin genişliği,bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 santimetre olacak ve merdiven korkuluklarının bu genişlik içinde bulunmaları zo- runluluğu halinde temiz genişlik 100 santimetreden az olmayacaktır.
30 A 5) Merdivenlerin eğimi,bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en çok 45 derece olacaktır. Tabandan (20) dereceden az eğimin bulunması gerektiği işyerlerinde,rampalar yapılacak ve 45 dereceden fazla diklik gereken hallerde de,korkuluklu servis merdivenleri şeklinde sabit merdivenler kurulacak-tır.
31 A 6) Merdivenlerde,baş üstü boşlukları bulunacak ve bu boşlukların yüksekliği de 220 santimetreden az olmayacaktır.
32 A7) Basamakların eni,bakım merdivenleri dışında 22 santimetreden az olmayacakve yükseklikleri en az 13 santimetre ve en çok 26 santimetre olacaktır
33 A8) Dört basamaktan fazla olan her merdivende,korkuluk ve trabzan bulunacak- tır. Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında,ayrıca bir trabzan bulundurulacaktır.
34 A12) İşyerlerindeki asma katlara çıkıp inmek için,yerin durumuna göre,eğimli veya dik demir merdivenler kullanılabilir. Ancak,bunların üst ve alt başlarındansağlam bir şekilde tespit edilmiş bulunması,geniş basamaklı ve iki tarafı korku-luklu ve bu korkulukların,merdivenin bittiği asma kat döşemesinde kesilmeyerek en az 75 santimetre daha uzatılması gereklidir.
35 A Madde 24 - Bakım,onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan bütün merdi-venler görülecek işe uygun sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği 55 santimet- reden dar olmayacak eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek ve basamakların,çubuktan ya-pılmadığı hallerde,genişlikleri en az (13) santimetre olacaktır
36 ABakım,onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır. Çift el merdivenlerinde,ayaklarının birbirlerinden ayrılmaması için,her iki yanından çengelli demir çubuk veya zincir ile bağlanacaktır.
37 AMadde 25 Bina dışında kurulan yük asansörlerinin çerçevesi,tabandan en az 3 metre ka-dar sağlam bir şekilde örtülecek ve ayrıca kapıların bulunduğu cephe,yüksekliği boyunca tamamen kapatılacaktır. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde,kıvılcım tehlikesine karşı,asansörlerin kabin kızakları ile kapıların çarpan kısımları,ağaç veya kı- vılcım çıkarmayan metal veya alaşımlarından yapılmış olacaktır
38 AMadde 26 Çalışılan yerler,günde en az bir kere temizlenmiş olacaktır
39 A Madde 38 100 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için,bir kabin ve pisuvar,her 25 kadın iş-çi için de en az bir kabin (hela) hesap edilecek,100 den sonrası için her 50 ki-şiye 1 tane hesabı ile hela bulundurulacaktır.
40 A5) Pis su tesisleri yürürlükteki mevzuata uygun olacak ve fosseptiklere,an- cak kanalizasyon tertibatı ve bağlantısı olmayan yerlerde izin verilecektir.Fos- septikler gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere 30 metreden daha yakın bir yerde yapılmayacaktır
41 AMadde 40 Her duş,özel bir kabin içine yerleştirilecektir.Her kabin,birisi yıkanmak, diğeri soyunmak ve giyinmek için 2 bölmeden yapılmış olacaktır.Duş kabinlerinin boyutları 1x1, 20 metre,soyunma yerlerinin 2x1, 40 metreden az olmayacaktır. Ayrı ayrı soyunma yerleri yapılamayan hallerde,ortak soyunma yeri yapılabilir
42 A Duş kabinlerinin taban ve duvarları,kolaylıkla temizlenecek malzemeden yapı-lacak,yan duvarların ve kapıların yüksekliği 170 santimetreden az olmayacak, yerlerdeki kirli suların kolayca akması için,gerekli tedbirler alınacak,sağlık şartlarına önem verilecektir
43 ADuş kabinleri, mevsime göre yeteri kadar ısıtılacak, bu sıcaklık 25¼C den aşağı olmayacak ve yeterli şekilde aydınlatılacaktır.
44 AMadde 42 Dolapların yüksekliği, 150 santimetreden aşağı olmayacak,üstte şapka ve alt-ta ayakkabı konacak gözleri bulunacak ve ortasında 2 elbise asmak için; özel birçubuğu olacaktır.
45 A Madde 43 - Zehirli,tehlikeli tozlu ve kirli işlerde çalışılan yerlerde,iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için,işçilere, yanyana 2 bölmeli,bulunmayan hallerde,2 ayrı dolap verilecektir.
46 AMadde 45 - İşçiler,ıslak elbise ile çalıştırılmayacaktır
47 AKoğuşlarda tavan yüksekliği 280 santimetreden aşağı olmayacak ve adam başınadüşen hava hacmi, en az 12 metreküp olarak hesap edilecek, her koğuşta yatırıla- cak işçi sayısı, buna göre tespit edilerek koğuşun hava hacmi ile yatabilecek ençok işçi sayısını gösteren ve işveren veya işveren vekilinin imzasını taşıyan bir cetvel, koğuşlara asılacaktır.
48 AKoğuşlardaki yataklar, tabanla bağlantısı kesilecek surette karyola ve som- yalar üzerine yayılacak,aralarında en az 80 santimetrelik bir açıklık bulunacak,başuçlarına, özel eşyaların konması için, küçük etejer veya komodinler konacak, iki katlı karyola ranza kullanıldığı hallerde, katlar arasındaki yükseklik ile karyola somyaların genişliği 80 santimetreden az olmayacaktır
49 AKoğuşlarda, duvarlara çivi çakılması,elbise ve benzerinin asılması yasaktır.Koğuşlarda yatan işçi sayısı kadar, kilitli ve uygun elbise dolapları bulunduru- lacak ve bunların yüksekliği 170 santimetreden aşağı olmayacaktır
50 A7) İşyeri havasından,periyodik olarak numuneler alınarak kurşun miktarı tayin edilecek ve bu miktarın 0,15 miligram/metreküpü geçmemesi sağlanacaktır. 8) Kurşunla çalışacak işçiler,işe alınırken klinik ve laboratuvar usulleri 9) Kurşunla çalışan işçiler,her üç ayda bir,sağlık muayenesine tabi tutula- caktır
51 A 3) İşyeri havasından periyodik olarak numuneler alınarak,civa seviyesi tayinedilecek ve bu seviyenin 0,075 miligram/metreküpten yukarıya çıkmaması sağlana- caktır. ) Civa ile çalışan işçilerin,her üç ayda
52 A3) Arsenik ile çalışılan yerlerdeki çevre havasından periyodik olarak numu- ne alınarak arsenik miktarı tayin edilecek ve bu miktarın 0,5 miligram/metreküp-ten yukarıya çıkmaması sağlanacaktır 8) Arsenikle çalışan işçilerin,altı ayda
53 AMadde 65 - Kolinesteraz aktivitesini inhibe eden ve genellikle ensektisit olarak kullanılan organik fosfor bileşiklerinin en az 6 ayda bir defa
54 A1) Kadmiyum oksit tozu ve dumanının,çevre havasına yayılması önlenecektir. Kaplama tanklarının kenarlarına,sıvı seviyesine yakın,uygun aspirasyon sistemi kurulacak,çevre havasında kadmiyum miktarı,0,1 miligram/metreküpü geçmeyecektir
55 A1) Berilyum ve bileşiklerinin kullanıldığı işyerlerinde,genel havalandırma ile birlikte,uygun aspirasyon sistemi kurulacak ve bu işyeri havasında,berilyum miktarı (2) miligram/metreküpü geçmeyecektir
56 A 5) Benzen ile çalışılan işyerlerinde,benzenin havadaki konsantrasyonu,hac- men milyonda 20 den fazla olmayacaktır
57 A 2) Karbon sülfür ile çalışılan yerlerde,genel havalandırma ile birlikte,uy- gun aspirasyon sistemi kurulacak,çalışmalar,kapalı sistemde olacak ve işyeri havasındaki karbon sülfür miktarı hiç bir şekilde 20 P.P.M.veya 60 miligram/met-reküpü geçmeyecektir.
58 A2) İşyeri havasındaki kükürtlü hidrojen miktarı,hacim olarak milyonda 20 yi geçmeyecektir
59 A6) Tozlu işlerde çalışan işçilerin,periyodik olarak,sağlık muayeneleri yapı-lacak ve her 6 ayda bir,göğüs radyoğrafileri alınacaktır.Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı görülenler,bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır
60 AMadde 82 - Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç ) Dalgıç odalarında,şahıs başına,saatte en az (40) metreküp hava sağlanacakve bu havadaki karbon dioksit miktarı (% 0,1) i geçmeyecektir
61 A2) Dalgıç odalarında (24) saatte su altındaki çalışma süresi;derinliği ve buderinlikteki basınca uygun şekilde düzenlenecek,iniş,kalkış,çıkış süreleri için "Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Sekiz Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük"te belirlenen esas ve süreler dikkate alınacaktır
62 A3) Bir dalgıç,(22) metreden fazla derinliğe,bir günde (2) defadan fazla dalmayacak ve bu (2) daima arasında,en az (5) saat geçecektir.Dekompresyon zama-nı,dalma derinliklerine ve basınca göre,iyice ayarlanacak ve durum,iyi işleyen kontrollu ve hassas yazıcı bir manometre ile izlenecektir.
63 A) Bu gibi işlerde çalışanlar,işe başladıkları günden itibaren (15) gün sonra adaptasyon muayenesine tabi tutulacak ve işin devam süresince de,bunların periyodik genel sağlık muyeneleri yapılacaktır
64 A) İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları,özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en geç,ayda bir defa değerlendirilecektir
65 AMadde 110 - İşçilerin, işyerinin herhangi bir kısmında, ateş ve dumana karşıkorunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir duvarın kapısına ulaşabi- lecekleri uzaklık; 1) Çok tehlikeli yerlerde 15 2) Tehlikeli ve az tehlikeli yerlerde 30 metreyi geçmeyecektir.
66 A Madde 111 - 100 den (100 dahil) az işçi çalıştırılan işyerlerinde, geçit yollarının genişliği, en az 120 santimetre olacak ve 100 den fazla işçi çalıştı-rılan işyerlerinde, her 100 kişi için bu genişlik, 60 santimetre artırılacaktır. 500 den (500 dahil) fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, en az 2 çıkış yeribulundurulacaktır
67 AMadde 113 - Çıkış kapıları, menteşeli olacak ve dışarıya açılacaktır. Bu kapıların kullanılmasında sakınca görüldüğü hallerde, yatay sürgülü kapılar kullanılacaktır. Çıkış kapılarının arasındaki uzaklık 5 metreden fazla ve kapı genişlikleri de 120 santimetreden az olmayacaktır. Çıkış kapıları kolayca görü- lecek şekilde işaretlenecek ve bu kapıların önünde ve civarında çıkış veya bun- ların görülmesini güçleştirecek hiç bir engel bulundurulmayacaktır.
68 AMadde 122 - Su sisi püskürtme tesisi vanaları, daima açık tutulacak ve bu vanalar gerektiğinde ancak sorumlusunun izni ile kapatılabilecektir. Püskürtmenin etkili bir şekilde yayılmasını sağlamak için, her püskürtücü kafa altında en az 60 santimetrelik bir boşluk bırakılacaktır.
69 A Madde 124 - Parlayıcı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda su kullanılmayacak, su yerine, içinde köpük, karbon tetraklörür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer benzeri etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazları kullanılacaktır
70 AMadde 125 - Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangın- larda, karbon dioksitli, bikorbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazları, gerilim değeri ve tesis ile söndürme cihazları arasındaki uzaklıklara ait aşağıdaki hususlar gözönünde bulunduru- larak kullanılacaktır. 15 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 1 metre, 15-35 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 2 metre, 35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde : 3 metre
71 A Madde 135 - İşyerlerindeki kömür stokları, eni 3. boyu 6 ve yüksekliği 3 metreyi aşmayan yığınlar halinde olacaktır. Uzun süre bekletilecek kömür yığın- larının üstü güneş ve yağmura kapalı olacak, en geniş kesitleri hakim rüzgara çevrilecektir. Hava cereyanını çoğaltmak için, yığınların içine delikli borular (filtreler) konulacak ve yığınlara hariçten herhangi bir ısı gelmemesi için, ge-rekli tedbir alınmış olacaktır.
72 AMadde 140 - Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve benzeri atıklar, açık havada yakılarak yok edilirken gerekli tedbirler alınacak ve yakma işi, bina veya malzemeden en az 15 metre uzakta yapılacak ve kolay parlayıcı atıklar, usulüne uygun ve ayrı olarak yok edilecektir.
73 AMadde 141 - İşyerlerindeki kül, cüruf ve kurum yığınları, çukurlara veya binalardan en az 15 metre uzaklıkta bir yere konulacaktır. Bu çukurlar ve yer- ler tamamen dolmadan, bunlar işyerinden uzaklaştırılacaktır.
74 AMadde 148 - Tahrik makinalarına bağlı mil, kasnak ve kayış gibi transmisyon kısımları, ayrı ve kapalı bir yerde bulunduğu takdirde, transmisyon tertibatı tabandan 170 santimetre yüksekte ve iyi aydınlatılmış olacak, taban kuru, sağlamve düzgün bulunacak ve bakım ustasının geçtiği yerlerde güvenlik sağlanacak ve buralara yetkisiz kimseler girmeyecektir
75 A Madde 149 - Çalışılan yerden 260 santimetre yükseklik içinde bulunan trans- misyon milleri, mil uçları, kavramları, mile bağlı dönen kısımlar, dişli çark- lar, kayış ve kasnaklar, zincir ve dişliler, uygun nitelik ve sağlamlıkta bir koruyucu içine alınacaktır
76 A Madde 150 - Çalışılan yerden 260 santimetreden daha yükseklikte olan ve al- tında geçit bulunan veya işçi çalışan yerlerdeki transmisyon tertibatında; kayışgenişliği 150 zincir genişliği 20 milimetreden fazla, kasnak veya dişli araları 3 metreden açık olanların alt tarafı boydan boya ve uygun şekilde ve genişlikte kapatılacaktır.
77 A Madde 151 - Çalışılan yerden 260 santimetreden daha yüksekte olan ve elle yağlanan yatakları mil üzerinde bulunan kasnakların, çapı 15 santimetreden faz- la ve kasnağın yatağı olan mesafesi 90 santimetreden az ise, kasnağın yatak ta- rafı korunmuş olacaktır.
78 AMadde 162 - Kapasitesi 900 kilogram veya daha fazla olan potalarla yapıla- cak döküm işlerinde, dişli tertibatı kullanılacaktır. Elle taşınılabilen pota- ların, döküm esnasında devrilip düşmesine engel olmak için taşıma halkası üze- rinde bir kilitleme tertibatı bulunacaktır.
79 AMadde 166 - Sıcak parçaların kesildiği demir testere tezgahlarında sıçrayan kıvılcım ve parçalara karşı en az (3) milimetre kalınlığında saç koruyucular yapılacak ve tezgahın uzaktan kumanda tertibatı bulunacaktır
80 AMadde 171 - Planya ve vargel tezgahlarının etrafındaki boşluklar, 60 santi- metreden az olmayacak bu açıklığın sağlanamadığı veya hareketli tablanın üzeri- ne konan işin tabladan taştığı hallerde, tezgahın her iki başı uygun korkuluk- larda korunacaktır.
81 A3) Çapı 150 milimetreden büyük olan zımpara taşlarının koruyucuları,çelik saç veya dökümden yapılacaktır. Daha küçük çaptaki taşların koruyucuları, yeterikadar sağlam olmak şartiyle diğer metal veya alaşımlardan yapılabilir. Et kalın-lığı 10 milimetreden az, çelik döküm veya saç kalınlığı 5 milimetreden az olan koruyucular, çapı 40 santimetre ve genişliği 10 santimetreden daha büyük olan taşlarda kullanılamazlar. Çapı 30 santimetreden büyük ve kalınlığı 12 milimetre-ye kadar olan ve çevre hızı 70 metre/saniyenin üstünde bulunan kesici taşların koruyucusu 3 ila 6 milimetre kalınlığında çelik saçtan yapılmış olacaktır.
82 A4) Yeni takılan bir zımpara taşı ile koruyucu arasında, çap yönündeki boş- luk 40 milimetreden az olacak, yan boşlukların her biri 30 santimetre taş çapı- na kadar 20 milimetreden ve daha büyük çaplardaki taşlarda ise 25 milimetreden fazla olmayacaktır.
83 A 5) Çalışma sonucu aşınan taşların, koruyucuya nazaran küçülmesi ile taşlama ağzında artan boşluğu ayarlayabilmek için, koruyucunun önünde ayarlı bir kapak bulunacak ve bu kapak, taşla koruyucu önündeki açıklığı 6 milimetreye indirecek şekilde ayarlanacaktır.
84 A 6) Koruyucunun taşlama ağzı açıklığı, genel olarak 90 dereceden fazla yapıl-mayacak ve koruyucunun üst kenarının yatayla açısı 65 dereceden fazla olmayacak- tır.
85 A 8) Seyyar zımpara taş aparatları, koruyucusuz kullanılmayacak ve koruyucununtaşlama ağzı 180 dereceden fazla olmayacaktır
86 A) Tabii zımpara taşı kullanıldığı hallerde, taşın çevresel hızı 15 metre 1 saniyeyi geçmeyecek ve taş, uygun koruyucu içine alınacaktır
87 A Madde 175 - Elle yapılan taşlama işlerinde, taşlanacak parça bir mesnet veya tabla üzerinde tutulacaktır. Mesnet veya tabla, sağlam ve taşın şekline uyacak tarzda yapılmış olacak, taşla aralarındaki açıklık 3 milimetreyi geçme- yecek şekilde ayarlanabilecektir. Taş dönerken mesnet veya tabla, hiç bir neden-le ayar edilmeyecektir.
88 A5) Elle beslenen helezon dişli öğütücülere, dar boğazlı bir beslenme hunisi konacak ve bu huninin boğaz çapı 5 santimetreden fazla ve boğazın, dişliye olan aralığı da 15 santimetreden az olmayacak ve tehlikeli bölgeye elin girmesi ön- lenecektir
89 A2) Açık ağızlı karıştırıcıların ağızları, yerden 1 metreden az yüksekte ol- duğu hallerde, yeterli nitelikte bir korkuluk içine alınacaktır.
90 A 2) Basınçlı şişe doldurma tezgahlarının doldurma, mantar veya kapak takma yeri, çalışma tabanından itibaren şişeyi 10 santimetre açacak şekilde uygun koruyucularla korunacaktır
91 AMadde 198 - Hava filtreleri, kapasite ve nitelik bakımından kullanılacağı işin özelliğine uygun ve en az bir günlük çalışmaya yeterli olacak ve bunlar, kolay temizlenebilecek ve temizlik sırasında, tehlikeli ve zararlı bir ortam yaratmayacak şekilde yapılmış olacaktır. Filtrelerin çıkış borularının ağzı, işyeri çatısından en az 180 santimetre yüksekte veya en yakın kapı ve pencereden 8 metre uzakta olacaktır.
92 AMadde 203 - Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşa- ğıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacaktır : 1) İmalatçı firmanın adı, 2) Kazanın numarası, 3) İmal edildiği sene, 4) En yüksek çalışma basıncı
93 AMadde 204 - Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağı- daki ölçü cihazları bulunacaktır : 1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksi-matlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır. Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça oku-nabilecek büyüklükte olacaktır.
94 A 2) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır
95 A Madde 205 - Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir şekilde buharın geçmesini engelle- yecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır.
96 AMadde 213 - İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki katta, işçi çalıştırılmayacaktır. Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışılan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atelyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır. Kazan dairelerinin tavanı, gerektiğinde kazan üzerine çalışmaya kolaylaş- tıracak yükseklikte olacaktır. Kazan daireleri sürekli olarak havalandırılacaktır, Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde, uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır
97 AYüksek ve orta basınçlı kazanlarda; akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıl-dığı hallerde, Cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapakları bulunacaktır. Yerden 2 metre yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne, yeteri sağlamlıkta koruyucu bir siper konacaktır
98 A 2) Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar çıkış yerleri ile ön ısıtıcıların üzerine en az birer adet emniyet supabı konacaktır.
99 A1) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0,5 atü ve sıcak- lık ise 110¼C geçmeyecektir.
100 A 7) Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça, oksi - asetilen kaynağı yapılmayacaktır.
101 ABasınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır.
102 A Madde 245 - Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka, ima- latçı firma tarafından konacaktır. 1) İmalatçı firmanın adı, 2) Yapıldığı yıl, 3) En yüksek çalışma basıncı, 4) Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı
103 A Madde 249 - Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklık- ta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır
104 AMadde 251 - Fırın ve ocaklarda çalışan işçilere işin özelliğine uygun ki- şisel korunma araçları verilecek ve bakım ve onarım gibi nedenlerle fırın ve ocakların içine girilmeden önce, sıcaklığı 50¼ C aşağıya düşürülecektir.
105 A Madde 270 - Toprakla portansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan alter-natif gerilim ile çalışan elektrik motorları, özel motor dairelerinde veya ta- bandan en az 3 metre yüksek bir yerde bulunacak veya muhafaza sistemi içinde olacaktır. Bu durum ve özellikte olmayan motorlar, uygun şekilde korunacaktır.
106 AMadde 274 - Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli elektrik tabloları, özel yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin taba- nı, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış veya bu cins malzeme ile kaplanmış ola- caktır.
107 AMadde 275 - Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalardan değeri 20 amperin üstünde olanları, kapa- lı bir tablo içine monte edilecek ve en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınacak, bu şalter veya anahtarla akım kesilmeden, tablo kutusu kapağı açılmayacak ve tablo kutusunun kapağı kapanmadan akım verilmeyecektir
108 A Madde 389 - Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü),taşıyacakları yükün en az; el ile çalıştırılanlarda 3 katına,mekanik ola- rak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise, 5 katına eşit olacaktır.
109 A Madde 401 - 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde,2 elektrikli fren veya bir elektrikli ve bir mekanik fren bulundurulacaktır.
110 AMadde 427 - En ağır yük için,kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin ve kancalarının güvenlik kat sayısı en az 5 olacaktır. Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadıkla-rında ve bakla veya halka kalınlıklarının dörtte birini geçen bir aşınma meydanageldiğinde,bunlar kullanılmayacaklardır.
111 AMadde 431 - Çelik halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı olmayacak ve halatların ek yerleri,halkaları,başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olacaktır
112 A Madde 432 - 6 bükümlü çelik halatların 50 santimetre veya özel çelik halat- ların 1 metre boyunca dayanımlarını,aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır. 7 telli çelik halatlarda % 12, 19 telli çelik halatlarda % 20, 37 telli çelik halatlarda % 25, 61 telli çelik halatlarda % 25, Seal özel çelik halatlarda % 12, Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda % 15, Nuflese özel çelik halatlarda % 20.
113 A Madde 433 - Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması,kopması ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde,halatın 1-3 metresi,uygun şekilde kesile-cek ve halatın başları,yeniden uygun şekilde bağlanacaktır.
114 AMadde 434 - Kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatlar,iyi cins kenevirden veya benzeri elyaftan yapılacak ve bunların kopmaya karşı,güvenlik kat sayıları en az 3 olacaktır.
115 AMadde 529 - Emniyet kemerleri, kromlu kalın kösele kayışlarından veya ke- ten, pamuk dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmış olacaktır. Emniyet kemerleri, en az 12 santimetre genişliğinde ve 6 milimetre kalınlı- ğında uygun malzemeden yapılacak ve taşıma yükü, en az 1150 kilogram olacaktır
116 AEmniyet ayakkabılarının burunlarındaki metal bombeler, 100 santimetreden düşecek 20 kilogram ağırlığa dayanacak şekilde, çelik veya başka bir maddeden yapılmış olacaktır
117 A Basınçlı temiz hava maskeleri ile basınçlı havanın sağlandığı kaynak ara- sındaki uzaklık 45 metreyi, hortumlu temiz hava maskelerinin hortumunun boyu da 15 metreyi geçmeyecektir
118 AOksijen tüpleri, 150 atmosferlik basıncı aşmayacak şekilde doldurulacak ve kullanılırken, bunların görülebilen bir yerine manometre takılacaktır.
"1 AİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.1974 / 14765." indir ppt