Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması - Sayfa 84 - Ulusal Tez ve Araştırma Merkezi - Akademik Tezler ve Araştırmalar
İncelemeye tabii tutulan tesis, mevcut bir demir çelik fabrikasının enerji ihtiyacını karşılayan bir enerji santralidir. Santral, sanayi tipi bir kazan, 13 MW gücünde bir türbin, bir kondenser ve üç adet besleme suyu ısıtıcısından oluşmaktadır. Santral kazanında bir katı yakıt ve tesisin başka bir ünitesinde üretilen ve bu tesiste de gaz yakıt olarak kullanılan baca kok gazı ve yüksek fırın gazı ile yakılmaktadır. Bu tesisin termodinamik analizi; tesis bünyesindeki kazan, kazan-türbin arası boru, türbin, kondenser ve besleme suyu ısıtıcılanndan oluşan ünitelere aşağıda açıklandığı şekilde enerji ve ekserji analizleri ünite ünite uygulanarak yapılmıştır. Buna göre;
1. Tesis bünyesindeki ünitelere birinci kanun analizi uygulanarak, önce herbir ünitede meydana gelen enerji kayıpları KW cinsinden tespit edilmiş ardından da ünitelerde meydana gelen bu enerji kayıplarının tesiste meydana gelen toplam enerji kaybı içindeki değerleri % cinsinden bulunmuştur (Çizelge 4.6). Son olarak ta ünitelere karşı KW cinsinden enerji kayıplarını ve % cinsinden enerji kayıp yüzdelerini içeren grafikler çizilmiştir (Şekil 5.1 ve Şekil 5.2).
Şekil 5.1 ve Şekil 5.2’den de görüleceği üzere birinci kanun analizi sonucunda ünitelerdeki enerji kayıpları ve enerji kayıp yüzdeleri, değeri büyük olan üniteden itibaren sırasıyla 23782.46 KW ve %54.92’lik kayıpla kondenserde, 13286.34 KW ve %30.691uk kayıpla kazanda, 4006.62 KW ve %9.252’lik kayıpla türbinde, son olarak ta 2182.46 KW ve %5.04’lük kayıpla toplam ısıtıcılarda meydana gelmiştir. Kazan-türbin arası boruda meydana gelen kayıp, dikkate alınmayacak kadar küçüktür. Öyle ki, 5.1 ve 5.2 nolu şekillerin temsil ettiği grafiklerde bu ünitede meydana gelen enerji kaybı ve bu kaybın toplam tesis kaybı içindeki % değeri, çizgi şeklinde görülmektedir. Birinci kanun analizi neticesinde yukardaki
Ozet: Bu çalışmada, (i) jeotermal sahadan direk hidrojen üretimi, (ii) elektroliz ile hidrojen üretimi, (iii) termokimyasal ve hibrit çevrimler ile hidrojen üretimi olmak üzere potansiyel jeotermal-hidrojen üretim metotları belirlenmiştir. Literatür taraması yapıldıktan sonra jeotermal ile ….
Yeraltı suyu kaynaklı ısı pompası sistemleri için ekserji analizi
Ozet: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte endüstriyel işlemlerde, ev ve iş yerlerinde sıcak su elde edilmesi işlemlerinde ısı enerjisine gereksinim artmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar fosil yakıt rezervlerinin uzun süre dayanamayacağını ve çevreye verdikleri zararlar göz ön�….
Burkulmaya maruz tabakalı kompozit plakaların deneysel ve nümerik analizi
Ozet: Bu tezde dairesel bir deliğin çapının ve yerinin örgü dokuma E cam lifi-epoksi kompozit bir plağın burkulma davranışı üzerine etkisini belirlemek için deneysel ve nümerik bir çalışma yapılmıştır. Daha sonra çok sayıda tabaka ayrışması yani delamination hasarı içeren çapr….