Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/anaozgursitecomt/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/anaozgursitecomt/public_html/system/framework.php:443) in /home/anaozgursitecomt/ocartdata/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php on line 162 Hava Yalıtımlı Modüler Hücreler
SCHNEİDER-MERLİN GERİN, ULUSOY-GAUUS, ELKO, ELİMSAN, AYKON, DEMİTAŞ,EKOSİNERJİ-OSEL,AYSAN, SETAŞ, EUROPOWER, ASTOR
HER MARKA HÜCRELERDE
Her marka hava yalıtımlı modüler hücre ve gaz izoleli (RMU) sıfır ve ikinci el satışımız mevcuttur…
Her marka hava yalıtımlı modüler hücre ve gaz izoleli (RMU) kurulumu yer değiştirme işlemlerini yapmaktayız.
- AYIRICI DEĞİŞİM İŞLERİ;
İş yükünüzü azaltıyoruz, Yük ayırıcısı arızalarında modüler hücrenizi komple değiştirmenize gerek yok
Her marka hava yalıtımlı modüler hücrelerde arızalı yük ayırıcılarını yenisi ile değiştiriyoruz.
- MEKANİZMA ARIZALARI VE DEĞİŞİMİ;
Her marka hava yalıtımlı ve gaz izoleli (RMU) hücrelerinin Mekanizma arızalarınızı tamir ediyoruz tamiri mümkün olmayan mekanizmaları yenisi ile değiştiriyoruz.
- MOTOR İLAVE İŞLEMLERİ;
Mevcut olan hava yalıtımlı ve gaz izoleli (RMU) hücrelerinizde mekanizmaya motor ilave ediyoruz ve uzaktan izleme SCADA sistemine uygun hale getiriyoruz.
- AÇMA KAPAMA BOBİN DEĞİŞİMİ VE İLAVE İŞLEMLERİ;
Mevcut hava yalıtımlı ve gaz izolelei (RMU) hücrelerde açma kapama bobini ekliyoruz, ve uzaktan açma kapama yapmaya uygun hale getiriyoruz. Mevcut arızalı açma kapama bobinlerinizi yenisi ile değiştiriyoruz.
- KAPASİTİF GERİLİM BÖLÜCÜ, MESNET İZALATÖR DEĞİŞİMLERİ;
Hava yalıtımlı modüler hücrelerde arızalı kapasitif gerilim bölücü mesnet izlatörlerinin yenisi ile değiştiriyoruz.
- MEKANİK ARIZALARI;
Hava yalıtımlı modüler hücrelerde mekanik arızalarınızı (topraklama arızası, flexi bara) vb arızalarınızı gideriyoruz.
- ZAYIF AKIM KABLAJ ARIZALARI;
Hava yalıtımlı modüler hücrelerde kısa devre sonucu vb gibi sonuçlardan dolayı oluşan kablaj arızalarınızı gideriyoruz.
- KESİCİ KUTUP DEĞİŞİMİ VE KESİCİ DEĞİŞİMİ;
Hava yalıtımlı hücrelerde iç ark görmüş kesicilerde,sf6 gazı kaçmış kesicilerde veya fazla açma kapama yapmış ömrünü doldurmuş kesicilerde isteğe bağlı kutup değişimi veya kesici değişimini yapıyoruz.
- KESİCİ MEKANİZMA ARIZA TAMİRLERİ;
Hava yalıtımlı hücrelerde kesici mekanizma arızalarını (kilit değişimi, mekanizma sıkışması) vb arızalrının giderilmesini sağlıyoruz.
- AKIM VE GERİLİM TRAFOSU DEĞİŞİMİ;
Hava yalıtımlı modüler hücrelerde arızalanmış akım ve gerilim trafosu veya güç artırımında değişmesi gereken akım ve gerilim trafolarınızın değişimini sağlıyoruz.
- HÜCRE ELLE GÖZLE MUAYENE;
Hava yalıtımlı modüler hücrelerde ve sf6 gaz izoleli (RMU) hücrelerinizi elle ve gözle muayene ediyoruz, (alt ve üst kutuplarda gevşeme varmı,kesici ve ayırıcılarda gaz kaçağı varmı) vb kontrollerini sağlıyoruz.
- SF6 GAZ ÖLÇÜMÜ;
Hava yalıtımlı ve sf6 gaz izoleli (RMU) hücrelerde elle gözle muayeneden sonra yük ayırıcısı ve kesicide gaz kaçağından şüphelenilen hücrelerde SF6 gaz ölçümünü uyguluyoruz.
- KUTUP DİRENÇ ÖLÇÜMÜ;
Hava yalıtımlı hücrelerde yük ayırıcısı ve kesici kutuplarında ayırıcı ve kesici kapalı konumdayken ölçümünü sağlıyoruz bunu yapmamızın sebebi ayırıcı ve kesici kutuplarında aşınma ve gevşeme gibi sonuçlardan kaynaklanacak bir arızayı önceden tespit etmiş oluyoruz.
- KESİCİ AÇMA KAPAMA SÜRELERİ ÖLÇÜMÜ;
Hava yalıtımlı hücrelerde trafo koruma ve ring ‘i sağlayan kesicili hücrelerde açma kapama süreleri elektrikli cihazlarda önem arz etmektedir kesicinin 1 kutbunun dahi açma kapama değerleri diğerlerinden farklı olmamalıdır ve kapama =50-120 ms açma=30-70 ms arasında olmalıdır süreler ölçülür açma kapama zamanları ayarlanır.
- MEKANİZMA BAKIMLARI;
Hava yalıtımlı ve SF6 gaz izoleli (RMU) modüler hücrelerin mekanizma çalışması kontrol edilir. Sıkıntı varsa giderilir.
- KURMA MOTORU BAKIMI
Hava yalıtımlı modüler hücrelerin kesici ve yük ayırıcı kurma motorların bakımlarını yapmaktayız.
- AÇMA KAPAMA BOBİNİ BAKIMI
- AKIM TRAFOSU ÖLÇÜMÜ;