Koridor Sınırlamalarının Yangın Söndürme Gerekliliklerine Uygun Olmasını Sağlama | Rahi Sistemleri
Anasayfa / Blog / Koridor Ortamının Yangın Söndürme Gerekliliklerine Uygun Olmasını Sağlama
Kuruluşlar, enerji maliyetlerini kontrol etme ve veri merkezi ekipmanını aşırı ısınmaya karşı koruma aracı olarak koridorun korunmasına öncelik vermeye devam ediyor. İçinde önceki yazı, koridorun kaplanmasının, ekipman koridorunun her birini izole ederek sıcak ve soğuk havanın karışmasını nasıl önlediğini açıkladık. İster sıcak ister soğuk koridorda kalmayı tercih ediyor olun, esas olarak bir koridor içindeki dolaplara tavan panelleri, duvarlar ve kapılar ekleyerek bir oda içinde bir oda yaratıyorsunuzdur.
Koridor çevreleme Enerji verimliliği açısından en iyi uygulama olarak kabul edilir. Bununla birlikte, yangın söndürme gereklilikleri ile çelişkili olabilir. Doğru yapmayan kuruluşlar, yerel itfaiye yetkilileri tarafından yapılan incelemeleri geçemez ve sigorta şirketleri tarafından onaylanmayabilirler.
Veri merkezi yangın söndürme yöntemleri, geleneksel su (sis) fıskiyelerini ve temiz ajan (gaz) sistemlerini içerir. Sprinkler sistemleri öncelikle binayı korumak için kullanılırken, temiz ajan sistemleri BT ekipmanlarını korumak için daha uygundur. Bazı veri merkezlerinde her ikisinin bir kombinasyonu vardır.
Söndürme sistemleri, yangın söndürme maddesini yukarıdan düşürdüğü için, bir koridor tutma sistemi, maddenin ateşe ulaşmasını önleyebilen bir bariyeri temsil eder. Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA) standartları, 1.2 metreden 1.8 metreye sprinkler başlığı ile herhangi bir engel arasındaki açıklığı gerektirir. İdeal olarak, BT ekipmanı ve koridor muhafaza sisteminin yapılandırması, bu açıklıkların karşılandığından emin olmak için yağmurlama sisteminin tasarımında erken düşünülecektir.
Bununla birlikte, çoğu zaman, veri merkezleri, yağmurlama sisteminin kurulduğundan bu yana uzun süredir mevcut olan bir tesiste barındırılmaktadır. Bu durumda, koridor tutma sistemi yangın söndürmeyi barındıracak şekilde tasarlanmalıdır. Bir seçenek, pahalı ve potansiyel olarak riskli bir teklif olan koridor muhafaza çatısı altındaki yağmurlama başlıklarıdır. Bir diğeri ise açılır tavan panelleri kullanmaktır.
Açılır paneller, paneller yere düşecek şekilde yüksek sıcaklıkta daralan bir malzemeden yapılmıştır. Paneller hafiftir ve teorik olarak koridorda duran bir kişiye zarar vermez. Bununla birlikte, yağmurlama sistemi paneller düşmeden ve su ateşe ulaşmadan önce çalıştırılabilir. Paneller büzülürse, yok edilirler ve değiştirilmeleri gerekir.
Rahi Systems ile ortaklaşa Enconnex, daha iyi bir çözüm tasarladı. Koridor muhafaza sistemimizde, yangın alarm sistemine bağlı elektromanyetik tutuculu çatı panelleri bulunmaktadır. Yangın alarmı tetiklenirse, tutucuların gücü kesilir ve panellerin yağmurlama sisteminin dışına doğru eğilmesi sağlanır. Panellerin aktif hale getirilmek için belirli bir sıcaklığa ulaşması gerekmez ve devreye alındıktan sonra tekrar ayarlanabilirler.
Rahi Systems, elektromanyetik panel sistemini VA'nın Loudoun İlçesine başarıyla kurdu. ABD'nin en aktif veri merkezi pazarlarından biri olan Loudoun İlçesi, açılan panellerle ilgili sorunlara dikkat çeken ilk bölge oldu ve kesinlikle koridorda bulunan güvenlik sistemleri ile ilgili olarak yangın kodunun uygulanması. İlçe yetkilileri Rahi Sisteminin sistemini onayladı.
Bununla birlikte, bunun yalnızca bir Loudoun İlçesi sorunu olmadığını bilmek önemlidir - her yerdeki veri merkezi operatörleri, koridorun çevrilmesini uygularken yangın söndürme gerekliliklerinin farkında olmalıdır. Yangın denetiminden geçmeyen bir koridor koruma sisteminin yerini alması pahalı ve zaman alıcı bir tekliftir. İletişim Rahi Sistemleri Elektromanyetik panel sistemimizi ve tüm koridor koridoru ürünlerimizi tartışmak.
Marvin Cunanan hakkında
Marvin, Rahi Sistemler için Stratejik Hesap Yöneticisidir ve birçok küresel müşterisiyle çalışmaktadır. Üç yıllık BT endüstrisi tecrübesine sahip ve 10 megawatt üzerinde projeleri başarıyla uyguladı.