kontaktörlerin aşırı akım dirençleri yanıyor, yardım
akim asiri direncleri kontaktorlerin yaniyor yardim
oncelikle analizör arkadasıma cevap vereyim; sık girip cıkma olamaz cunku rolede kondansatör boşalma suresi 14 sn ye ayarlı (yani kullandıgı kademeyi tekrar devreye alabilmek için en az 14 sn gecmeli) ve ayrıca deşarj bobini kullandım. deşarj bobini 2-3 sn icinde kondansatörün yukunu boşaltıyor.
1974 burdur demişki; dirençlerin yanma sebebi olarak; gerilim düşünce kontaktör bobininin tam cekemeyip ana kontakların tam devreye girmeyişi ve kontaktör dirençlerin devreden çıkmamasından kaynaklandığını, bu durumu engellemek için reaktif güç rölesinin düşük gerilimde kendisini devre dışı etme özelliğini kullamak gerektiği.bu konuda sn ethemgüner hocamızın uyarması ve bilgi vemesi ile konu çözüme kavuşmuştur.saygılar.
verdiginiz bilgi için cok tesekkur ederim. dediginiz gibi yapıp dirençleri kurtardıgımızı varsayalım. peki bu durum kontaktlara zarar vermez mi, yoksa bu önlemi almakla 2 durumu da ortadan kaldırmıs olur muyum? ayrıca entes rg3-12c nin boyle bir ozelliği var mı?
sn mhacanal sorularımın çeyreğine cevap vermişsiniz. Sistem voltajı , kondansatör akımları? sorularım halen cevapsız ?
1974 burdur'un önerisi sistemi komple korumaya yöneliktir. Aşırı-düşük gerilim rölesi ile de bu koruma sağlanabilir. Sorun kondansatörün aşırı akım çekmesidir bunun nedenlerine yoğunlaşmak gerekir. Kondansatör üzerinde düşen gerilim çektiği akımlar ölçülmelidir. Başka bir neden söz konusu olamaz.
bakım sıemens o sıkıntı sure gelen bi sıkıntı bence moller al tak basın agrımaz
...entes rg3-12c nin boyle bir ozelliği var mı?
Var. Rölenin kılavuzunda 15-16-17. sayfalarında anlatılmakta. Sadece bu üç sayfanın PDF'i ekteki belgede.
RG3-12C aşırı gerilim ayarı..pdf
646.8 KB Görüntüleme: 22
analizör arkadasım; daha evvelki mesajımda kontaktör degerleri uygun demiştim ve bunu derken kondansatörün cektigi akıma ve gucune göre uygun oldugunu kastetmiştim. belki güzunuzden kacmıstır. belki de hesabı yanlıs yaptıgımı dusunup siz hesaplamak istiyorsunuzdur, soyle soyleyeyim etiketi 20kVAr olan 400v trifaze kondansatörün cektigi akım 30A, takılan kontaktör 25 kVAr, diger kademelerde asagı yukarı bu oranda.
sistem voltajı suanda aklımda degil, ne desem yalan olur ama olagan dısı bir deger olsaydı dikkatimizi cekerdi.(asagı yukarı 380v tur ama yine de baktırıp size net bir bilgi vereyim.)
ayrıca genc_arkadas, verdigin dokuman için sagol.
merhaba kolay gelsin benzer bir sorun yaşadık kontaktörlerin devreye tekrar gitme zamanını uzatarak çözdük.
sn genç arkadaş
vermiş olduğunuz döküman aşırı gerilimle ilgili gözüküyor.düşük gerilimle ilgili ayar varmı?
1974 burdur' Alıntı:
Bu dokümanı röle kılavuzundan eklemiştim. Tüm detayları http://www.entes.com.tr/dosyalar/rg3_12cs_tr_buyuk.pdf linkinden görebilirsiniz.
RG3-12C/CS reaktif güç kontrol rölesi dökümanında, düşük gerilimle ilgili herhangi bir ayar göremedim.
Evet ben de göremedim.
Kontaktörlerde kontak yapışması ve bobin yanmasının sebepleri nelerdir? Elektrik Genel 0 7 May 2020
Y Sesiz Kontaktör Elektrik Motorları 1 5 May 2020
K AC kontaktör yumuşatma Elektrik Genel 3 10 Nis 2020
H Rezistans için kontaktör ve sigorta seçimi PID Kontrol 6 17 Mar 2020
K Asansör panosu için sessiz kontaktör Elektrik Genel 13 3 Mar 2020
X Uzaktan kumanda için hangi kontaktör kullanmalı ? Otomatik Kumanda 3 21 Şub 2020
E Kumanda ve Güç devresinde kontaktör seçimi Otomatik Kumanda 4 5 Ocak 2020
Klimaya aşırı gerilim koruma rölesi ve kontaktör bağlama Otomatik Kumanda 6 21 Tem 2014
E 45 kw dalgıç motoru üçgene geçerken kontaktörde aşırı bir titreme oluyor... Elektrik Motorları 15 27 Kas 2008
Kontaktörlerde kontak yapışması ve bobin yanmasının sebepleri nelerdir?
AC kontaktör yumuşatma
Rezistans için kontaktör ve sigorta seçimi
Asansör panosu için sessiz kontaktör
Kumanda ve Güç devresinde kontaktör seçimi
Klimaya aşırı gerilim koruma rölesi ve kontaktör bağlama
45 kw dalgıç motoru üçgene geçerken kontaktörde aşırı bir titreme oluyor...
Trafoda Primer akımını hesaplama
Toplam: 1,794 (Kullanıcı: 84, ziyaretçi: 1,710)