Download "LightMaster KNX. Philips in bilinen aydınlatma teknolojisi, KNX'in açık dünyasına ekleniyor"
1 Philips in bilinen aydınlatma teknolojisi, KNX'in açık dünyasına ekleniyor Faydaları %55'e varan enerji tasarrufu Bina sakini için daha fazla konfor Sistemi şimdi ve gelecekte güncel tutacak esneklik Özellikler DALI ağına sensör ve anahtar ekleme olanağı: daha düşük kurulum ve kablolama maliyetleri Yapılandırılmış kablolama: daha hızlı ve daha güvenilir kurulum Gereken aydınlatma protokolünü tek cihazla kontrol etme: DALI, DSI ve 1-10 V Estetik özelliklere sahip sensör: sade tavanlar Uygulama Ofisler, okullar, hastaneler Endüstri Karma kullanım tesisleri
2 2 Bu cihazlar yapılandırılmış bir kablolama çözümü aracılığıyla elektrik ve iletişim bağlantılarına sahip tavandaki boşluklar içine doğrudan monte edilecek şekilde tasarlanmış, ışık ayarlayıcı aktüatörlerden oluşur. Her bir kontrol çıkışı DALI yayınını, hedef alınan DALI'yı, 1-10V ve DSI protokollerini destekler. Montaj ve bakım kolaylığı için, cihazda ünitenin alet kullanılmadan bağlanabilmesini sağlayan, yapılandırılmış kablo konektörleri bulunmaktadır. Cihaz KNX kontrol şebekesi aracılığıyla bir Bina Yönetim Sistemi (BMS) ile kolayca entegre edilebilir ve bu özellik bu cihazı uygun maliyetli bir kontrol çözümüne ihtiyaç duyulan ofis ortamlar için ideal bir ürün haline getirir. Cihazın tasarımı alet kullanmadan kolayca bağlanabilmesini sağlar ve 3 ya da 4 kutuplu Wieland güç kabloları ve 2 kutuplu iletişim kabloları sistemleri ile kullanılabilir. Yüksek akımların söz konusu olduğu uygulamalar için, isteğe bağlı HD - Ağır Hizmet - röleleri de vardır. PLOS-CM-KNX ve PLOS-CM-DALI, hareket algılamayı (PIR) ve ortamın ışık düzeyini algılamayı (PE) tek bir cihazda bir araya getiren, tavana gömme olarak monte edilen düşük profilli 360º'lik sensörlerdir. Ofis binaları gibi uygulamalarda, bu evrensel sensörler hareket algılamak ve ışıkları açmak ya da programlanmış bir aydınlatma sahnesini başlatmak için kullanılabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için, odalarda insan yokken ışıklar otomatik olarak karartılabilir veya kapatılabilir. Bu birimlerde ayrıca hareket sensörünü çevreleyen, yerleştirilerek takılan parçalı bir bilezik bulunur. Bu yolla, algılanan alanın bir bölümü devre dışı bırakılarak, bitişik kapı girişleri ve koridorlardaki hareketlerin algılanması önlenmiş olur. Ofis çalışma istasyonları gibi çalışma alanlarının her biri için doğru aydınlatma kontrolü sağlanmasının önemli olduğu durumlarda, sensörler ışığın ayarlanmasını kolaylaştırır. PLOS-CM-KNX doğrudan KNX ağından güç alır. PLOS- CM-DALI gücünü doğrudan, DALI ışık bağlantıları arasında çalışan DALI ağından alır, böylece ek bir ağ alanı kablolamasına gerek kalmaz. PLOS-CM-DALI sensörü yalnızca PDBC120-DALI-KNX birimi gibi bir Philips KNX MultiMaster denetleyicisiyle bağlandığında kullanılabilir.
3 3 Bu Işık Ayarlayıcı Aktüatörü DALI yüksek frekanslı floresan lambaları uygun maliyetle kontrol edecek şekilde tasarlanmıştır. Dört kontrol çıkışından her biri DALI yayınını, hedef alınan DALI'yı, 1-10V ve DSI protokollerini destekler. Kontrol sinyalleri ilgili tüm kanallar %0 olduğunda güç devresini otomatik olarak izole edecek olan dört dahili anahtarlanmış çıkış ile birlikte çalışacak şekilde programlanabilir. Lambalar kapatıldığında, DALI lambaları bekleme durumunda önemli miktarda güç çekeceği için, bu özellik enerji tasarrufu uygulamalarında yararlı bir özelliktir. Cihaz DIN rayına monte edilebilir ve kontrollü aydınlatma devrelerini besleyen devre kesicilerinin yanındaki anahtar paneline monte şekilde tasarlanmıştır. Dahili bir DALI veri yolu beslemesine sahiptir ve ek harici güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Philips PLC-KNX, KNX ağlarının düşük maliyetle optik izolasyonu için tasarlanmıştır. İki adet opto yalıtımlı KNX bağlantı noktası, PLC-KNX'in bir ana hat ve topoloji uygulamasını sağlar. Her hattın elektriği diğerlerinden yalıtılmıştır, böylece ağın bir bölümündeki arıza sadece o bölümü etkiler. Bu, programlama gerektirmeyen "pasif" bir cihazdır.
5 5 ÜRÜN BİLGİLERİ KNX P1PE-4P-2G KNX-P1PE-2P-2G detail KNX P1PE-4P detail 2016 Philips Lighting Holding B.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) veya ilgili sahiplerine aittir.
Lighting Enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil LED PLC aydınlatması CorePro LED PLC Philips CorePro LED PLC, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre eder. Bu ürün, genel aydınlatma
Lighting Gelişmiş olduğu kadar basit, enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma çözümleri Herhangi bir modern projede, farklı roller üstlenmiş birçok üçüncü taraf sistem bulunabilir. Bu farklı sistemlerin her