Donmuş muhafaza odaları m³
Download "Donmuş muhafaza odaları 12-14 m³"
1 Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı 60 mm dir; derin donmuş saklama odalarının (-10 /-21 C) panelleri ise 100 mm dir. Soğutma üniteleri odalara entegre olabileceği gibi uzaktan soğutmalı da olabilir. Bu sayfalarda ayrıntıları görülen 3 farklı model donmuş muhafaza odasının faydalı kullanım hacımları 12 ile 14 m³ dür, split soğutma ünitelidirler.. Shelving as accessory KONSTRUKSİYON Montaj süresi çok kısadır; montaj için uzman teknisyenlere ihtiyaç yoktur. Yeni vakumlu enjeksiyon teknolojisi panellerin performans ve kalitesini yükseltmiştir. Panellerin iç ve dış kaplaması, çizilmez boyalı galvaniz saçtır. İzolasyonda poliüretan köpük kullanılmıştır. İzolasyonda kullanılan gazlar CFC ve HCFC içermez. İç ve dış köşeler yuvarlatılmıştır; tüm kenarlar radyusludur. Zeminde kaymaz malzeme kullanılmıştır. Panellerde kullanılan ortalama sistemi panellerin kolayca aynı hızaya girmesini sağlar. Yeni panel kilitleri dayanıklı, kompozit malzemeden imal edilmiştir ve 2 paneli çok sıkı biçimde birleştirir. Panellerin dört kenarındaki PVC contalar diğer panellerle hava sızdırmaz biçimde sıkı sıkı birleşmesini sağlar. Montaj sırasında silikon gibi başka sızdırmazlık malzemesinin kullanılmasına gerek yoktur. Soğuk odanın kolayca monte edilebilmesi için soğutma ünitesi modüler bir panelin üzerine asılmıştır. Tüm soğutma üniteleri tropikaldir (+43 C ortam sıcaklığında çalışabilir), soğutucu gaz olarak R404A kullanılır. Alçak/yüksek sıcaklık alarmları vardır. Soğuk odanın üzerinde monte edileceği zeminde 1 cm den çok bozukluk varsa zemin düzeltilmelidir. PERFORMANS Defrost işlemi ve defrost suyunun buharlaştırılması sıcak gazla yapıldığı için toplam gerekli elektrik gücü azalmış, defrost süresi kısalmış ve böylece odanın iç ısısının yükselmesi çok sınırlı kalmıştır. Tüm modellerde iç aydınlatma bulunur (Suya karşı koruma sınıfı IP54). Kontrol panelinde şu fonksiyonlar bulunur: Işıklı Açma/Kapama düğmesi, kabin lambası için düğme, soğuk odanın çalıştığını gösteren gösterge, defrost göstergesi, dijital göstergeli sıcaklık ve termostat kontrolu..
2 Soğuk odaların kapıları kendi kendine kapanır; montaj sırasında istenirse açılış yönü değiştirilebilir (standardı sağdan menteşelidir) özel menteşeler kapı açılırken bir yandan da kapıyı kaldırır, sızdırmaz manyetik conta ve yüksek izolasyon enerji harcamalarını azaltır. Yenilenen kapı kolu ve kilidi kabin içinden de açma koluna sahiptir. Bu, operatör içerdeyken kapının kazayla kapanmasına karşı bir önlemdir. HACCP olaylarının tüm modellerde bulunan özel bir protokol ile. izlenmesi mümkündür. Avupa emniyet ve hijyen normlarına uyumludur ve H işaretlidir. CR24F120R CR24F140R CR28F140R TEKNİK ÖZELLİKLER Dış boyutlar - mm genişlik derinlik yükseklik Kompresör gücü - HP Elektrik gücü - kw Net ağırlık - kg Voltaj 380/400 V, 3N, /400 V, 3N, /400 V, 3N, 50
3 CR24F120R CR24F140R CR28F140R AKSESUARLAR HACCP PRİNTERİ ISI KAYDI İÇİN PRİNTER ISI KAYIT CİHAZI-GRAFİK S.ODA (243X243) ETEJER SETİ-P.ETİLEN RAF S.ODA (243X283) ETEJER SETİ-P.ETİLEN RAF S.ODA (283X243) ETEJER SETİ-P.ETİLEN RAF SOĞUK ODA İÇİN HACCP KİTİ SOĞUK ODALAR İÇİN KAPI SVİÇİ SOĞUK ODALAR İÇİN PLASTİK KAPI PERDESİ
4 CR24F120R TEKNİK TABLO EI - Elektrik bağlantısı 380/400 V, 3N, 50 RI - Uzaktan soğutma ünitesi bağlantısı
5 CR24F140R TEKNİK TABLO EI - Elektrik bağlantısı 380/400 V, 3N, 50 RI - Uzaktan soğutma ünitesi bağlantısı
6 CR28F140R TEKNİK TABLO EI - Elektrik bağlantısı 380/400 V, 3N, 50 RI - Uzaktan soğutma ünitesi bağlantısı