Merdiven Basınçlandırma fani | Kontrol Kalemi Forumları
Ana Sayfa Forumlar > Otomasyon > Otomatik Kumanda >
Merdiven Basınçlandırma fani
Konusu 'Otomatik Kumanda' forumundadır ve H@san tarafından 30 Aralık 2017 başlatılmıştır.
Mrb arkadaslar bi projede Merdiven Basinclandirma Yangın sistemine entegreli manuel ve otomatik olarak bi kontrol panosu yapmam gerekiyor....Bu konuyla ilgili elinizde dokuman.diagram sema...yada tekhat varsa paylasirsaniz çok memnun olurum...siz değerli meslektaşlarımdan yardım istiyorum...şimdiden teşekkür ederim
H@san, 30 Aralık 2017
devil190795 Katılımcı Üye
daha acık yazarmısınız yapmak ısdedıgınızı ben pek bıse anlamadım yada konuya uzak bırıyım
devil190795, 30 Aralık 2017
vecivicivokke Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici
devil190795 dedi: ↑
Yangın sisteminden gelen kurukontak muhtemelen damperli bir fanı durduracak. Aynı fanı(yada damperi) manuel olarakta kontrol etmek istiyor sanırım
vecivicivokke, 30 Aralık 2017
iki adet merdiven basınçlandırma var...Bunlar manuel çalışacak...yangın anında adresli yangın ihbar sistemine entegre edilerek otomatik olarak çalışacak. ...yangın loopundan bir modül yoluyla...ve bu iki motor frekans invertör ile çalışacak. ..motor güçleri 11 er KW
Yönetici tarafından son düzenleme: 30 Aralık 2017
H@san dedi: ↑
Yangın algılama panelini sizmi devreye alacaksınız?
Adres işi bambaşka bir şey. Şurada anlatmaya çalıştım
Siz senaryo istiyorsunuzki o anlatmaya olmaz. Ag kumanda tarafında sorduğunuz şeyde yazıp çizmeyle olmaz. Profesyonel destek alman lazım. Benim görüşüm tabi, ustalar farklı düşünüyor olabilir
Panel tarafı Yangıncinin isi...ben sadece kumanda kısmını yapacağım. ..yinede teşekkür ederim
Merhaba benim memlekette bu iş şu şekilde yapılıyor. Amaç binada yangın çıktığında, İnsanların yangın çıkış merdiveninde dumandan etkilenmeden tahliye edilebilmesidir.
Sistemin kablolaması N2XH FE 180 Olmak zorunda. İkincisi Fan motoru,İnvertör ile sürülmeli, İnverter de Basınç sensörü ile hızını otomatik Ayarlamalıdır. basınca göre. Kapılar acıldıkça Pozitif basınç azalacağından Sürücü hızlanmalı, Basınç istenen degerin üzerine çıkarsa, motor yavaşlamalıdır.
Sistem Elek. kesintisinde Jenaratörden çalışmasına devam edebilmelidir. Otomatik ve manuel çalışma sistemine sahip olmalı. Otomatik Çalışma Yangın alarm siren sistemi devreye girdiğinde çalışmalı bu esnada temiz havanın alındığı yerde Duman dedektörü olmalı. Eger alınan hava temiz ise otomatik çalışmaya izin vermelidir. Veya yangın çatıda veya alınan içeriye basılan hava duman içeriyorsa sistemi durdurmalıdır.
Sistem Manuel de Çalışabilmelidir. Manuel Kontrol kutusu rahat erişilebilen bir yere konulmalıdır.
askb, 30 Aralık 2017
devil190795, H@san ve vecivicivokke bunu beğendi.
mrb...Bu devreyle ilgili elinde bi dokuman yada tekhat semasi varmı arkadaşım. ..paylaşa bilirsen çok memnun olurum...ve verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim
Son düzenleme: 30 Aralık 2017
H@san bunu beğendi.
Teşekkür ederim arkadaşım. ..Bunun pano kısmida varmi...atıyorum sürücü digital 1 giriştenmi start vereceğiz. ...ilgin için tekrardan teşekkür ederim
H@san, 31 Aralık 2017
İçten merdiven aydınlatması kumanda şeması lazım
canj23, 1 Temmuz 2014, Paylaşıldığı Yer: Otomatik Kumanda
sensorlu merdiven aydınlatması
ystknkr, 27 Eylül 2013, Paylaşıldığı Yer: Otomatik Kumanda
Havalandırma Fanı Kumandası Nasıl Olmalı?
zbyrblc, 19 Ağustos 2013, Paylaşıldığı Yer: Otomatik Kumanda
Merdiven otomatiğine altenatif arayısı
gugulimonta, 13 Şubat 2013, Paylaşıldığı Yer: Otomatik Kumanda
merdiven otomatiği bağlantısı
mustafacamci1977, 22 Aralık 2012, Paylaşıldığı Yer: Otomatik Kumanda
atmaca 53, 26 Şubat 2011, Paylaşıldığı Yer: Otomatik Kumanda
Merdiven Otomatiği ve Hareket Sensörü Paralel Bağlanabilir mi?
zefiran, 15 Aralık 2008, Paylaşıldığı Yer: Otomatik Kumanda
Lenze 9300 Driver Keypad'den...
Serhanbey cevapladı 23 Ocak 2018 08:32
18.5 voltu 12 volta dusurmek
beradi06 cevapladı 23 Ocak 2018 08:20
Kaynak makinesi tavsiyesi rica...
kaynak kemal cevapladı 23 Ocak 2018 08:14
IGBT teknolojisi ;
kaynak kemal cevapladı 23 Ocak 2018 08:10
yavuzbatyir cevapladı 23 Ocak 2018 08:01
Elektronik Paket Programı
ikayserili cevapladı 23 Ocak 2018 07:59
Geometrik Biçimli Cisimlerin...
ikayserili cevapladı 23 Ocak 2018 07:58
Allen Bradley logix designer...
canerland cevapladı 23 Ocak 2018 07:29