Buchholz Rölesi, yağ soğutmalı güç transformatörlerinin çeşitli zararlı etkilerden korunması için kullanılan bir güvenlik donanımıdır. Alman mühendis Max Buchholz (1875-1956) tarafından tasarlanan ve onun adıyla anılan bu röleler 1940'lı yıllardan bu yana güç transformatörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Buchholz rölesinin ayrıntıları yazımızda.
18.04.2016 tarihli yazı 30963 kez okunmuştur.
Röle Buchholz Transformatör Buşing Gaz Yağ
Güç trafolarında meydana gelen iç arızalar sonucu yağın ısınarak genleşmesi ve ortaya çıkan gazın etkisiyle çalışarak koruma yapan rölelere buchholz rölesi denir. Trafo kazanıyla genleşme kabı arasına monte edilir. Bu montaj sırasında ek yönünün kaba doğru olmasına dikkat edilir. Rölede açma ve alarm için iki adet bağımsız kontak vardır. Bunlar 5 A, 250 V AC veya 0.2 A, 250 V DC'dir. Normal işletme şartlarında trafo tankı ve buchholz elemanı tamamen yağla doludur. Buchholz rölesi içindeki alt ve üst kontaklar açıktır. Üst kontak kapandığında alarm, alt kontak kapandığında ise açma yaptıracak şekilde elektriksel bağlantılar yapılır.
► Transformatör buchholz rölesi
► Kademe buchholz rölesi
► Buşing buchholz röesi
Buchholz rölesinin çalışmasından sonra rölenin üst kısmında toplanan gazı incelenmesi halinde, arızanın oluşumu hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bu amaca yönelik olarak buchholz rölesinin üst kısmı cam kap içine alınır veya bu kısma, gözetleme penceresi yerleştirilir. Söz konusu cam kap veya gözetleme penceresinden, oluşan gazın miktarı ve renginin belirlenmesi sonucu, arıza hakkında belirli bir bilgiye sahip olunabilir.
Toplanan gazın miktarı, rengi, aşağıda belirtilen arızaların durumunun öğrenilmesini sağlar.
► Beyaz renkli gaz, kağıt izolasyonun yandığını
► Siyah veya gri renkli gaz, izolasyon yağının yandığını
► Sarı renkli gaz, ağaç kısımların hasara uğradığını
► Renksiz olan gaz ise, hava olduğunu belirtir.
►İlginizi Çekebilir: Transformator Yağı Nedir? Nasıl Olmalıdır?