AKKAYA Isı Makinaları-Su Soğutmalı Titreşimli Izgara Sistemleri
AKKAYA - Su soğutmalı titreşimli ızgara sistemi, dünyadaki yakma sistemleri arasında en güvenilir ve verimli sistemlerden biridir. Özellikle yüksek nem oranına sahip (%55 e kadar) biyo kütle yakıtların verimli bir şekilde yakılmasını temin etmektedir.
Yakıt tipine ve özelliklerine göre şiddeti ve aralığı ayarlanabilen ızgara yüzeyi titreşimi ile yakıt hava karışımında optimizasyon sağlanabilmektedir. Zonlara ayrılmış hava bölmeleri ile ızgara yüzeyindeki yakıt dağılımına uygun bir primer hava ayarı imkanı tanınmaktadır. Sürekli baca gazı kontrolü ile emisyon değerleri ikincil hava fan hzı değşimi ile optimum düzeye getirilebilmektedir. Yanma verimi %92 seviyelerine çıkmaktadır. Izgara yüzeyinden elde edilebilen ısıl güç 2,5 MW/m2 mertebelerine ulaşabilmektedir.
Yakıt besleme sistemindeki hidrolik ileri itimli sistem sayesinde yakıt ebatlarında sınırlama büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. 150 mm ebata kadar parçaları olan yakıtlar ayrı bir öğütme veya parçalama işlemine maruz bırakılmadan yakılabilmektedir. Çeşitli tipte ve ölçülerde yakıtlar karışım olarak kullanılabilmektedir. Su soğutmalı ızgara sayesinde yüksek kalorifik değerli yakıtların ızgara yüzeyine zarar vermesi sorunu ortadan kaldırılmıştır.
Titreşimli, su soğutmalı ızgara sistemi, az sayıda hareketli parça içermektedir. Basamaklı kayan ızgara veya zincirli ızgara sistemlerinde sıkça görülen mekanik arızalara rastlanmaz. Yıllarca bakıma ihtiyaç duymadan güvenle kullanılabilir.
Izgara borularındaki soğutma sistemi doğrudan kazanın bünyesindeki ısıl yüke eklenebileceği gibi , ikincil bir soğutma sistemi ile ızgara yüzeyinden elde edilen ısıdan istifade edilebilir.
Yakıcı üzerine ön ocak veya doğrudan kazan (AKKAYA- YSB örneği gibi) yerleştirilebilindiği gibi, tamamen refrakter duvarlardan oluşan bir yanma
odası ilavesi de mümkündür. İstenen kapasiteye veya kazan tipine uygun ölçülerde dizayn edilerek montaj kolaylığı ve esnekliği sağlanmaktadır.
Kazanda, brülörlü yakma sistemlerine geçiş yapılacağı zaman, yani katı yakıt yerine gaz veya sıvı yakıt kullanımına geçiş yapılacağı zaman, ızgara yüzeyini diğer sistemlerde yapılması zorunlu olduğu gibi bir refrakter malzeme ile kaplama zorunluluğu yoktur.
Su soğutma sistemi ile kendini yüksek ısıya karşı korumakta olan Akkaya su soğutmalı ızgara sistemi için ilave bir masraf ve zaman kaybı ortaya çıkmaz.
Akkaya su soğutmalı , titreşimli ızgara sisteminin yakıt besleme düzeneği, alışılagelmiş, helezon sistemlerinden tamamen farklı bir yapıdadır. Hidrolik piston ile ileri itimli bir sisteme sahip olan besleme düzeneği, alev geri gelmesi veya bunkerdeki yakıtın alevle temas etmesi riskini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yanı sıra , bunker üzerinde yakıt besleme düzeneğine bağlı bir ısı algılayıcı ile çalışan mekanik yangın söndürme tertibatı bulunmaktadır. Bu sisteme ilave olarak kumanda panelinden sinyal alan, dijital sıcaklık algılayıcıya bağlı çalışan yangın önleme ve söndürme
sistemi de mevcuttur.
Titreşimli, su soğutmalı ızgara sistemi, kendi bünyesinde bulundurduğu otomatik kül çekme sistemi ile kullanıcısına minimum iş yükü getirmektedir. Kül çekme aralıkları manuel veya otomatik olarak kumanda panelinden ayarlanabilmektedir. Yakıcı sistemin arka kısmında bulunan ve tamamen açılmaya müsait ve yeterli genişlikteki kapısı ile ızgraya manuel müdahele etmek de oldukça kolaylaştırılmıştır. Bunker üzerinde yakıt seviye algılayıcıları bulunmakta ve ana yakıt silo veya deposundan bunkere yakıt aktarımı bu algılayıcılardan elde edilen sinyaller ile otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir.
Su Soğutmalı Titreşimli Izgara Sist
Katı Yakıtlı Ön Ocaklı Buhar Kazanları
Gaz ve Sıvı Yakıtlı Buhar ve Sıcak Su Kazanları
Kolay İhraç Edilebilen Paket Buhar Kazanları