OG yeraltı kablo 4 hat mı çekilir? | Sayfa 3 | Kontrol Kalemi Forumları
Konusu 'Yüksek Gerilim' forumundadır ve cegerxwin tarafından 5 Şubat 2010 başlatılmıştır. Etiketler:
16'nın ne anlama geldiğini daha önce gençarkadaş görsel olarakta izah etmişti.
Tip1,tip2,tip3 diye bahsedilen yeraltı kablo serilme tipleridir. TEDAŞ'ın yeraltı kablo montaj usülleri kitapçığında belirtilmiştir.İsterseniz,ilgilenirseniz pdf dosyayı paylaşabilirim.Tamamını görmek için tıklayın
WALLA ÇOK SEVİNİRİM. GÜN GELİR LAZIM OLUR.
TEDA KABLO-2008 indir - Upload.gen.tr
Verdiğim linkteki pdf dosya TEDAŞ'ın ''Elektrik dağıtım şebekeleri enerji kabloları montaj(uygulama) usül ve esasları'' kitapçığıdır. Burda YG ve AG kabloların yerlatına döşenmesiyle ilgili tüm detaylar mevcuttur. Uygulumada bu bilgilerden yola çıkarak Tip1,tip2,,, gibi standart uygulama tip çizimleri(kanal derinlik-genişlik-kablolar arası mesafe v.b.) oluşturulabilinir.
Yedek kablo çekilmiş bir hat arızalandığı zaman ki kablo patlamasından bahsediliyor,
ciddi bir olay.Hangi kabloda elektrik yoksa onu devre dışı edip yedek kabloyu bağlayacağız sonra eve gidip rahatça uyku uyuyacağız.Ya sağlam kablolar da kısmi arızalanırsa,
birkaç ay sonra onlarında patlamayacağının garantisi var mı
Mutlaka kazı yapılıp bakılması lazım diye düşünüyorum.
Mutlaka kazı yapılıp bakılması lazım diye düşünüyorum.Tamamını görmek için tıklayın
söyledikleriniz doğru ama kulanılan kablonun bulunduğu konum ve durumu itibari ile çok acil müdehale şansınız olmuyor mesela benim başımdan böyle bir olay gerçekleşti çok çetin kış şartlarında anadoluda bir kayak merkezi karkalınığı 2m yedek oladığını düşünmek bile istemedim o an.öyleki o arazi tamamiyle askerinin kontrolünde bazı bölgelerine girmek için bayağı uğraşmanız gerek şuna da son olarak söylemek istiyorum arızalı kablo yedekle değiştirildikten sonra uygun zaman içerisinde de arızalı kablo tespit edilip bu sefer o yedek konuma geçiyor (tabi kablo özelliğinden ve uygunluğundan bir şey kaybetmemiş ise)saygılar
elek bunu beğendi.
sevgili arkadaşlar + 16 xlp de toprak olarak kullanılan iletgen anlamına gelir xlp kablolarında dış ızolenın altında kople sargı halındedır kablo capına gore kalınlığı deişir ag.. kablolarındada notr olarak kullanılır ornek:3X70+50
70 liklere r.s.t. enerji...50 yede notr verilir
xlpde ise notr deilde toprak bağlanır ...
çogunlukla 4 kablo cekılır yeraltı kabloları genellıkle yapım veya baska sebeplerden baslıklardan patlar.
eger hazırda 4 hattın hazır degılse baslık yapmak gıbı bır calısmayı gerektırır.
buda fab calısmaması demektır.
bu yuzden 4 hat cekılır ve hazırda tutulur.
Bahsedilen konu projelendirmeyle alakalı bir konudur. Proje mühendisi bakar ring hattına mı dahil oluyorum,yoksa dalbudak şebekenin bir kolumuyum? Beselenen yerin önemi nedir? hastane mi? ticaret merkezi mi? Tüm bu veriler doğrultusunda kararını verir kabloyu yedeklimi çektirecek?, boru içinden mi kabloyu çektirecek? öyleyse ek odasının,kanalın ölçüsü ne olacak? güzergah yol altındamı kalıyor beton menfez mi olacak? yoksa yeşil alanmı toprak kanal mı olacak? tuvanen kanal mı olacak? Bunların hepsine karar verir.
3'mü doğru 4'mü doğru polemiklerine girmenin anlamı yok. Size örnek vereyim bir hastane projesinde hastane besleme noktasına uzak olmasına rağmen hem besleme noktasından ringe dahil edildi yani çift devre çekildi hemde 1 devre (3 kablo) yedek çekildi ve bunun için ayrı hücre konuldu yani +1 devre tam tekmil yedekte hazır bekleyecek şekilde projelendirme yapıldı. Jeneratörüde yedekli olmasına rağmen. Bu işler arz-talep ve gereklilikten doğar anlayacağınız.
''ve cellat uyandı yatağında bir gece tanrım dedi bu ne zor bilmece öldükçe çoğalıyor adamlar ben tükenmekteyim öldürdükçe''
Merhaba arkadaslar öncelıkle Paylasımlarınız ıcın herkese teşekkurederım. yedek kaplonun çekilmesi herzaman avantaj sağlayacagını dusunuyorum. Ben bir sure TEDAŞ araıada calısdım. Önemli bır yerde ve uzun bır yer hattında arıza oluşmuşdu. arıza acılen halletmemiz gerekiyordu. aklımıza ilk gelen Tedaşın yer aldı kablo arıza tespit aracını cagırmak geldı aradık bize en az 1 hafta sonraya gün verdiler. olacak şey değildi bizim için. En sonun da en acıl olarak Nötr kablosunu faz olarak kullandık Topragı ıse Nötr. dabı sonrası sında en kısa zamanda arızayı bulup tamır ettık. Yani yer aldın da kablo araası aramak samanlıkta iğne aramak gıbı bırsey
Eklemem gereken; yer altın da kablo arası bulunmassı zor. Heleki hat uzun ise
Eğer bir ring şebeke içerisinde değilsen kablo arızalarında arıza yapılana kadar enerjisiz kalmak istemiyorsan. Bir tane yedek kablo çekersin. Kablo arızalandığında hemen yedek kabloyla değiştirerek hattı beslersin.
yeraltı kablo tünelleri ile og-ag enerji taşıma
24 Mart 2011, Paylaşıldığı Yer: Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri
2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?
3 Mayıs 2011, Paylaşıldığı Yer: Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri
3 Hp Motora Kaçlık Kablo Çekilir Kaç Amper Çeker?
21 Temmuz 2011, Paylaşıldığı Yer: Elektrik Genel
YERALTI KABLO BULUCU
17 Kasım 2012, Paylaşıldığı Yer: Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri
kablo hangi kesitte çekilir
29 Mayıs 2013, Paylaşıldığı Yer: Aydınlatma
S7-300 Program Hatası Nerede
mustafatemel_5885 konu açtı 5 Mayıs 2016 12:12
Satılık CNC malzemeleri
certy konu açtı 5 Mayıs 2016 11:50
Geri dönüşüm kutusu için...
hadida konu açtı 5 Mayıs 2016 11:45
Monofaz kondansatör için...
C.ÇALIK konu açtı 5 Mayıs 2016 11:40
çaylakelektrikçi konu açtı 5 Mayıs 2016 10:19
Anons sistemleri icin hoparlor...
zbyrblc konu açtı 5 Mayıs 2016 09:24
Beko D8001 E aşırı köpürme
handmaden konu açtı 5 Mayıs 2016 09:14
cemil sivas konu açtı 5 Mayıs 2016 08:27
Arcelik 5233 nmbe surekli...
lgndtr konu açtı 5 Mayıs 2016 02:49
switch nasil baglanir acill
developer_06 konu açtı 5 Mayıs 2016 01:35
Adaptörler Hakkında Genel Bilgi...
binbaşı cevapladı 5 Mayıs 2016 13:20
c.berkan cevapladı 5 Mayıs 2016 12:44
c.berkan cevapladı 5 Mayıs 2016 12:39
mustafatemel_5885 cevapladı 5 Mayıs 2016 12:12
cym247 cevapladı 5 Mayıs 2016 12:05
certy cevapladı 5 Mayıs 2016 11:50
hadida cevapladı 5 Mayıs 2016 11:45
sami inci cevapladı 5 Mayıs 2016 11:43
çaylakelektrikçi cevapladı 5 Mayıs 2016 10:19
muhsin karadayı cevapladı 5 Mayıs 2016 10:11