Superior S 6-A-R Max. 6 Bar Hava Ayırıcı En Uygun Fiyatlarla | Eykom Doğalgaz Kombi Isıtma Soğutma Sistemleri
Spirotech » Superior Hava Ayırıcıları
Superior S 6-A-R Max. 6 Bar Hava Ayırıcı
Superior Hava Ayırıcıları
Superior S 6-A-R Max. 6 Bar Hava AyırıcıSuperior S 6-A-R Max. 6 Bar Hava Ayırıcı, Superior Hava Ayırıcıları, Spirotech
Tesisat suyunda, eriyik halde bulunan hava ve gazlar, korozyona neden olur. Spirovent Superior Hava Ayırıcı, basınç kademeleri yaratarak tesisat sularındaki havayı tamamıyla ayrıştırarak yok eder. Statik yüksekliğin 15 metreyi geçtiği ısıtma tesisatlarında ve statik yüksekliğin 5 metreyi geçtiği soğutma tesisatlarında kullanılır. Spirovent Superior Hava Ayırıcılar sistemin dönüş hattı üzerine bağlanır. Tank girişinde manyetik kapama ventili, tank çıkışında ise yüksek basınçlı pompa bulunur. Manyetik ventil açarak tank içine tesisat suyunu alır ve manyetik ventil kapatır. Yüksek basınçlı pompa, vakum etkisi yaratarak tesisat suyu içindeki havayı ayrıştırır. Açığa çıkan hava tank üzerinde bulunan otomatik pürjör ile tahliye edilir. Havası alınmış su tesisata verilir. Bu işlem tesisattaki hava tahliye edilene kadar sürer. Bir Spirovent Superior Hava Ayırıcı 150 m3 tesisat su hacmindeki havayı tahliye edebilir. Daha fazla su hacimlerinde Spirovent Superior Hava Ayırıcılar paralel çalıştırılabilir. Maksimum işletme basıncı: 6,10 ve 15 bar. S3A-R ve S6A-R modelinde tesisat doldurma ve su besleme özelliği de vardır. S6A-R 2P modelinde ise yedek bir pompa ile su besleme işlemi güvence altına alınmıştır.
Superior S 10-AR Max. 10 Bar Hava Ayırıcı
Superior S 6-A Max. 6 Bar Hava Ayırıcı