Merhaba. Ben 6 kaskadlı bit sistemde G65 rötary sayaç kullanıyorum . Selenoid vanayı sayaçtan sonra koymama rağmen hata veriyor . Sayaçtan önce koyarsam hata düzeliyor . Düzeltme önerisi olan var mıdır ? İyi günler diliyorum
Bende bu şekilde hazırlamıştım ama proğram hata veriyor
projeyi bana mail at istersen bi bakayım.
Bazı kazan dairelerinde, hat servis kutusundan çıktıktan sonra direk kazan dairesine girer ve kolon için hatta kazan dairesinden sonra ayrılır.Bu gibi durumlarda selenoid vanayı en başa ister. Durum bu şekildeyse.
MAİL ADRESİNİZE GÖNDEREYİM
KOLON TESİSATI KAZAN DAİRESİNDEN GEÇİYORSA, KOLON VE KAZAN TESİSATI TEE'SİNDEN ÖNCE SELENOİD VANA İSTERLER.
BÖYLE BİŞEY YOKSA EĞER (BAŞIMA GELMİŞTİ) SELENOİD VANAYI SAYAÇ ÖNCESİNDE KOYDUM PROJEDE AÇIKLAMA KISMINA SAYAÇTAN SONRA OLDUĞUNU YAZDIM VE SAYAÇ DÜZENEĞİNİN İZOMETRİSİNİ KAZAN DAİRESİ KATINA ÇİZDİM. BU ŞEKİLDE PROJE ONAYLANDI GAZA GELEN MÜHENDİS O İZOMETRİYE BAKARAK GAZI AÇTI.
Selenoid vana deprem vanası zorunluluğu olan bölgelerde kolon hattında istendiğinden ,önce selenoid vana ekleyip mekanik deprem amaçlı olarak seçersen sonradan ekleyeceğin selenoid vanayıda gaz alarm amaçlı olarak seçersin böylece hata vermez ,
bu yüzden hata veriyor olabilir.
selenoid vana yardım
işyerlerinde kolon tesisatı...
Selenoid vana problemi
Gaz filtresi ve selenoidin bağlantısı