KURULUM DFC-0124 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ - PDF
Download "KURULUM DFC-0124 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ"
1 DFC-0124 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ DFC-0124 tesislerin CosØ değerini devreye alınıp çıkarılan kondansatörler ve reaktörler yardımıyla istenen değere getiren yüksek hassasiyetli bir cihazdır. SVC çıkışları sayesinde hedef CosØ değerini tam olarak yakalar. Cihaz aynı zamanda şebeke analizörü olarak çalışır ve detaylı AC parametrelerin izlenmesini sağlar. Haberleşme özellikleri sayesinde ilave ekipman gerektirmeden internet üzerinden uzaktan izleme ve kontrole olanak verir. Otomatik öğrenme fonksiyonu sayesinde kurulumu ve programlanması çok kolaydır. GÜVENLİK UYARILARI Aşağıdaki talimatlara uyulmaması ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir * Cihaz sadece eğitimli ve yetkili kişiler tarafından monte edilebilir. Bu cihazın yetkisiz kişiler tarafından veya aşağıdaki talimatlara uygun olarak kullanılmaması sonucunda oluşacak zararlardan üretici, dağıtıcı veya satıcı sorumlu tutulamaz. * Cihazı nakliye sırasında oluşabilecek hasarlara karşı görsel olarak kontrol ediniz. Hasarlı cihazı monte etmeyiniz. * Cihazın içini açmayınız. Cihaz içinde servis yapılacak parça yoktur. * Faz gerilim girişlerine seri hızlı tip (FF) ve maksimum 6A değerinde sigortalar takılmalıdır. Sigortalar cihaza yakın olmalıdır. * Cihaz üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjiyi kesiniz. * Cihaz enerji altındayken terminallere dokunmayınız. * Kullanılmayan akım trafolarının uçlarını kısa devre ediniz. * Cihaza uygulanan bütün elektriksel parametreler kullanım kılavuzunda belirtilen limitler dahilinde olmalıdır. * Cihazı solvent veya benzeri kimyasallarla temizlemeyiniz. Sadece hafif nemli bir bez kullanınız. * Cihazın içine sıvı sızmasına izin vermeyiniz. * Cihaza enerji vermeden önce bağlantıların doğru olduğunu kontrol ediniz. * Cihaz sadece pano montajı içindir. Başka şekillerde monte etmeyiniz. Kurulumdan önce: Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve doğru montaj şemasını belirleyiniz. Bütün konnektör ve montaj braketlerini cihazdan sökünüz. Daha sonra cihazı pano montaj deliğinden geçiriniz. Montaj braketlerini takınız ve sıkınız. Aşırı sıkmayınız, kutu kırılabilir. (Yaylı braket tipleri sıkma gerektirmez.) Elektrik bağlantılarını soketler cihaza takılı değilken yapınız. Soketleri, bağlantılar bittikten sonra cihaza takınız. Röle ve yarıiletken çıkışların aşırı yüklenmediğinden emin olunuz. Gerekirse ilave kontaktörler kullanınız. Uygun değerde sigorta kullanınız. Cihazı suya maruz kalacak şekilde monte etmemeye dikkat ediniz. Aşağıdaki şartlar cihazın bozulmasına yol açabilir: Hatalı bağlantı KURULUM Uygun olmayan besleme gerilimi. Ölçme uçlarına limit üzeri gerilim uygulanması. Ölçme uçlarına limit üzeri akım uygulanması. Röle veya tiristör kontrol çıkışlarına limit üzeri gerilim uygulanması. Röle çıkışlarının aşırı yüklenmesi veya kısa devre edilmesi. Aşağıdaki şartlar cihazın hatalı çalışmasına yol açabilir: Minimum limitin altında besleme gerilimi. Besleme frekansının limitler dışında olması. Uygun olmayan parametre değerleri. Akım trafolarında topraklama yapmayınız ve ortak uç kullanmayınız. Her akım trafosunu ayrı bir çift kablo ile cihaza taşıyınız. Bağlantı resmine bakınız. Bu ürünün detaylı kullanım kılavuzu adresinden indirilebilir.
2 ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR GEREKLİ PANEL DERİNLİĞİ Cihazı kontaktör, yüksek akımlı bara, anahtarlamalı güç kaynakları gibi yüksek elektromanyetik gürültü yayan kaynaklara yakın monte etmeyiniz. Cihaz elektromanyetik gürültülere karşı korunmuş olmasına rağmen aşırı elektromanyetik gürültü çalışmasını ve ölçüm hassasiyetini etkileyebilir. Tornavida ile kabloları sıkıştırıken MUTLAKA soketleri fişlerinden çıkarınız. Cihazın faz gerilim girişlerine seri olarak sigorta bağlayınız. Sigortalar hızlı tip (FF) ve en fazla 6A tipte olmalıdır. Uygun sıcaklık aralığında ve uygun kesitte kablo kullanınız. En düşük kablo kesiti 0.75mm 2 olmalıdır (AWG18). Akım trafo bağlantıları için en az 1.5mm 2 kesitli (AWG15) kablo kullanınız. Akım trafo kablo uzunluğu 1.5 metreyi geçmemelidir. Daha uzun kablo kullanılıyorsa kablo kesitini artırınız. Akım trafoları 5A çıkışa sahip olmalıdır. Akım ölçümü mutlaka akım trafoları üzerinden yapılmalıdır. Doğrudan akım bağlantısı yapılamaz. Röle çıkışlarını aşırı yüklemeyiniz. Gerekirse ilave kontaktör kullanınız. MEKANİK MONTAJ TEKNİK ÖZELLİKLER Besleme: VAC, Hz (L1-N) Jeneratör Girişi: Gerilim: V AC (F-N) Algılama eşiği: 70V-AC Ölçme Girişleri: Gerilim: V AC (F-N) V AC (F-F) Akım: A AC Hassasiyet: Gerilim: % hane Akım: % hane Frekans: % hane Güç (kw,kvar, kva): % hane Cos: % hane Ölçüm aralığı: CT aralığı: 5/5A ile /5A arası VT aralığı: 0.1/1 ile /1 arası kw aralığı: 0.1 kw ile 50 MW arası Güç Tüketimi: <15 VA Yükleme: Gerilim girişleri: < 0.1VA faz başına Akım girişleri: < 0.5VA faz başına Kademe adedi: 24 Röle çıkışları: 250V AC Tiristör kontrol çıkışları: 50 12VDC Çalışma Ortam Sıcaklığı: -20 C C Maksimum Bağıl Nem: %95 yoğuşmasız. Koruma Derecesi: IP 54 (ön), IP 30 (arka) Cihaz Kutusu: Alev söndüren, ROHS uyumlu, yüksek ısıya dayanıklı ABS/PC (UL94-V0) Montaj Şekli: Panel montaı, arkada tutucu plastik braketler. Boyutlar: 164x164x69mm (GxYxD) Pano Kesim Ölçüleri: 140x140mm Ağırlık: 700 gr
3 BAĞLANTI RESMİ Akım trafolarında topraklama yapmayınız ve ortak uç kullanmayınız. Her akım trafosunu ayrı bir çift kablo ile cihaza taşıyınız. Yukarıdaki bağlantı resmine bakınız. Akım trafoları başka cihazlarla ortak kullanılamaz.
4 BUTON FONKSİYONLARI BUTON FONKSİYON Bir önceki ekran grubuna geçilir. Bir sonraki ekran grubuna geçilir. Aynı gruptaki bir önceki ekrana geç veya ilgili değeri artır (programlama konumu) Aynı gruptaki bir sonraki ekrana geç veya ilgili değeri azalt (programlama konumu) 5 SANİYE BOYUNCA BİRLİKTE BASILI TUTULURSA: Programlama konumuna girer. Program konumunda basılırsa bu konumdan çıkar. 5 SN BOYUNCA BASILIRSA: AUTO ve TEST konumları arasında geçiş yaptırır. TEST konumunda kompanzasyon devre dışıdır. 5 SN BOYUNCA BASILIRSA: Bulunulan ekranı ana ekran olarak ayarlar. Cihaz açılışta bu ekrana düşer. Ekrandaki alarm yazısı silinir. Alarm ledi yanmaya devam eder. 1 SN BOYUNCA BASILIRSA: Tüm alarmlar silinir ve alarm ledi söner. Yeniden alarm oluştuğunda ekranda görünür.
5 PROGRAMLAMA KONUMU Programlama konumu, süreleri, çalışma limitlerini ve konfigürasyonu programlamak için kullanılır. Programlamaya girmek için ve butonlarını 5 saniye süreyle basılı tutunuz. Resimdeki ekran çıkacaktır. Program konumuna girildiğinde program gruplarının listesi görülecektir. Gruplar arasında geçiş, butonları ile yapılır. Seçilmiş olan grup bant içinde ters renkte görünür (siyah üzerine beyaz). Gruba girmek için butonuna basınız. Gruptan üst menüye geri çıkmak için butonuna basınız.,, ve tuşları kullanılarak 4 haneli şifre girilmelidir. Cihaz 3 adet şifre saklar. Her şifre farklı seviyedeki parametrelere ulaşmaya izin verir. Seviye-1 ile sahada değiştirilmesi gerekebilecek parametrelere ulaşılır. Seviye-2 ile kurulum ayar parametrelerine ulaşılır. Seviye-3 üreticiye özgüdür ve kalibrasyon parametreleri içindir. Cihazda şifre olarak ayarlıdır. Şifre-2 ise 9876 olarak ayarlanmıştır. Şifre değişikliği sadece Rainbow programı ile yapılır, cihaz üzerinden değiştirilemez. Programlama konumuna girmek cihazın çalışmasını etkilemez. Program yapılırken ölçümler ve otomatik kompanzasyon devam eder. Grup içinde, butonları ile program parametreleri arasında gezilir. Seçilmiş olan parametre bant içinde ters renkte görünür (siyah üzerine beyaz). Bu parametrenin değerini görmek / değiştirmek için butonuna basınız. Parametre değeri, butonlarıyla artırılıp eksiltilir. Bu tuşlar basılı tutulursa değerler hızlı değişir. Program parametresi değiştirildiği anda kendiliğinden hafızaya kaydedilir. butonuyla bir sonraki parametreye geçilir. butonuyla bir üst gruba geri dönülür. Program konumundan çıkmak için, butonlarını 5 saniye basılı tutunuz. Program konumu 3 seviyeli bir menü sistemi olarak düzenlenmiştir. Ana menü program gruplarından Program parametreleri grupların içinde yer alır. Herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz 1 dakika sonra otomatik olarak programlama konumunu kapatır.
6 HIZLI KURULUM Hızlı kurulum sırasında cihaz : Şebeke faz sırasını algılar, ters ise düzeltir. Ters bağlanmış akım trafolarını algılar ve otomatik olarak düzeltir. Hatalı fazlara bağlanmış akım trafolarını Kademe güçlerini otomatik ölçer ve kaydeder. Başarılı bir hızlı kurulum için : Gerilim bağlantılarının trifaze olarak yapılmış olması gerekir. Aksi halde cihaz alarm verir ve hızlı kurulum yapamaz. Hızlı kurulumun başarılı olması için ilk kademe kondansatörler trifaze olmalıdır. Aksi halde cihaz bağlantı hatalarını doğru algılayamaz, alarm verir ve hızlı kurulum yapamaz. Hızlı kurulum sırasında panoda yük olmaması tercih edilir. Buna karşılık, değişmeyen sabit yüklerin varlığında cihaz hızlı kurulum yapmayı başarır. Hızlı değişen yükler varsa cihaz akım trafo yönlerini düzeltemeyebilir veya kondansatör değerlerini hatalı öğrenebilir. Bu tür durumlarda hızlı kurulumun tekrarlanması ve kondansatör değerlerinin kademe ekranına girilerek kontrol edilmesi ve gerekiyorsa program konumundan elle düzeltilmesi gerekir. Cihaz hızlı kurulum modu aktif edilmiş olarak gelecektir. Eğer hızlı kurulum yapılmış bir cihaza tekrar hızlı kurulum yapılmak isteniyorsa aşağıdaki parametre ile yeniden hızlı kurulum aktif edilebilir: PROGRAM>ELEKTRİK PARAMETRE > PFC PARAMETRELERİ > Hızlı Kurulum Aktif=EVET Hızlı kurulum sadece TEST konumunda yapılır. TEST konumuna geçmek için tuşunu 5 saniye süreyle basılı tutunuz. Cihaz hızlı kurulum öncesi bir dizi soru soracaktır. : Seçimi onaylar, : Seçimi veya değeri değiştirir Cihazın sorduğu sorular : Hızlı kurulumu başlat? Emin misiniz? Akım trafo sekonder Akım trafo primer Gerilim trafo oranı Kademe devreye girme süresi Kademe devreden çıkma süresi Deşarj süresi Sorular sonrası cihaz öncelikle gerilim ve akım bağlantılarının sırasını ve yönlerini düzeltir. Daha sonra bütün kademeleri sırasıyla devreye alarak kondansatör/reaktör güçlerini ve bağlantı tiplerini belirleyecek ve hafızaya kaydedecektir. Hızlı kurulum bitiminde normal çalışma konumuna dönülür. Akım trafolarında topraklama yapmayınız ve ortak uç kullanmayınız. Her akım trafosunu ayrı bir çift kablo ile cihaza taşıyınız. Bağlantı resmine bakınız. TEST veya OTO konumu burada gösterilir TEST konumu seçildikten sonra cihazın enerjisini kesip veriniz. Ekranda HIZLI KURULUM menüsü çıkacaktır.
7 ALARMLAR Cihaz sistemde oluşabilecek çeşitli anormal durumları sürekli olarak izler. Kontrol edilen her parametrenin alarm limitleri ve alarm gecikmesi programlanabilmektedir. Alarmlar kilitli veya kilitsiz tipte olabilir. Alarm oluştuğunda kompanzasyonun durması veya HAT 3 FAZ DEGIL Trifaze olmayan gerilimlerle hızlı kurulum yapılmaya çalışılırsa 1. 3 FAZ DEGIL İlk kademe kondansatörleri trifaze değilken hızlı kurulum yapılmaya çalışılırsa YÜKSEK GERİLİM Faz gerilimlerinden en az birinin, gerilim alarm süresi boyunca yüksek gerilim limitini aşmasıyla DÜŞÜK GERİLİM Faz gerilimlerinden en az birinin, gerilim alarm süresi boyunca düşük gerilim limitinin altında kalmasıyla YÜKSEK FREKANS Frekansın, frekans alarm süresi boyunca yüksek frekans limitini aşmasıyla DÜŞÜK FREKANS Frekansın,, frekans alarm süresi boyunca düşük frekans limitinin altına düşmesi ile YÜKSEK kw Toplam aktif gücün, aktif güç alarm süresi boyunca yüksek aktif güç limitini aşmasıyla DÜŞÜK kw Toplam aktif gücün, aktif güç alarm süresi boyunca düşük aktif güç limitinin altında kalmasıyla AŞIRI KOMPANZASYON (kvar), Toplam reaktif gücün reaktif alarm süresi boyunca reaktif aşırı kompanzasyon limitini aşmasıyla YETERSIZ KOMPANZASYON (kvar), Toplam reaktif gücün reaktif alarm süresi boyunca reaktif yetersiz kompanzasyon limitinin altına düşmesiyle AŞIRI KOMPANZASYON (Cos), Toplam CosØ değerinin cos alarm süresi boyunca cos aşırı kompanzasyon limitini aşmasıyla Kontaktör kontakları yapışmasından da oluşabilir. YETERSIZ KOMPANZASYON (Cos), Toplam CosØ değerinin cos alarm süresi boyunca cos yetersiz kompanzasyon limitinin altına düşmesiyle YUKSEK AKIM Faz akımlarından en az birinin, akım alarm süresi boyunca yüksek akım alarm limitini aşmasıyla devam etmesi de seçilebilmektedir. Bu konudaki detaylar için kullanım kılavuzunda PROGRAMLAMA bölümünü inceleyiniz. Herhangi bir alarm oluştuğunda ALARM ledi yanar, ekranda alarm penceresi görünür, eğer programlanmışsa alarm röle çıkışı aktif olur. Program parametresine göre kompanzasyon durabilir veya devam edebilir. YUKSEK THD(V) Faz-nötr gerilim THD lerinden en az birinin, THD- V alarm süresi boyunca THD-V yüksek alarm limitini aşmasıyla YUKSEK THD(I) Faz akımı THD lerinden en az birinin, THD-I alarm süresi boyunca THD-I yüksek alarm limitini aşmasıyla DENGESIZ GERILIM Gerilim dengesizliğinin gerilim dengesizlik süresi boyunca gerilim dengesizlik yüksek limitini aşmasıyla DENGESIZ AKIM Akım dengesizliğinin akım dengesizlik süresi boyunca akım dengesizlik yüksek limitini aşmasıyla KADEME DEĞER KAYBI (ROLE) Röle ile kumanda edilen kademeler için, ölçülen kademe gücünün,nominale göre, sapma alarm süresi boyunca, sapma alarm oranı yüzdesi kadar düşmesiyle Bu alarmın verilebilmesi için dync parametresi mutlaka 1 yapılmış olmalıdır. KADEME DEĞER KAYBI (TIRISTOR) Statik kontaktör ile kumanda edilen kademeler için, ölçülen kademe gücünün,nominale göre, sapma alarm süresi boyunca, sapma alarm oranı yüzdesi kadar düşmesiyle Bu alarmın verilebilmesi için dync parametresi mutlaka 1 yapılmış olmalıdır. FAZ SIRA HATASI Gerilim faz sırası hatalıysa KADEME HATASI Kademe gücünün,nominalin %20 sinin altına düşmesiyle YUKSEK SICAKLIK HATASI Sıcaklık müşür girişinden ölçülen sıcaklığın, yüksek sıcaklık alarm (veya uyarı) limitini aşmasıyla Bu hata için uyarı ve alarm limitleri ayrı ayrı ayarlanmaktadır. DUSUK SICAKLIK HATASI Sıcaklık müşür girişinden ölçülen sıcaklığın, düşük sıcaklık alarm limitinin altına düşmesiyle SICAKLIK SENSOR HATASI Sıcaklık sensörü uçlarının boşta kalması veya sensörden limit dışı değerler okunması durumunda
8 HABERLEŞME ÖZELLİKLERİ DAHİLİ WEB SİTESİ Cihazın bütün önemli bilgileri web tarayıcı kullanılarak internet üzerinden izlenebilir. Bu özellik ethernet portu üzerinden sağlanır. Dinamik DNS desteği sayesinden statik IP gerektirmez. MERKEZİ İZLEME Ücretsiz merkezi izleme yazılımı ile 100 adede kadar cihaz internet üzerinden izlenebilir. Lokal IP ve dinamik IP yi destekler. Ethernet ve GSM- Modem üzerinden çalışır. 100 adet üstü izleme ücretlidir. BİLGİSAYAR BAĞLANTISI Ücretsiz programlama ve izleme yazılımı USB, RS-485 ve internet üzerinden cihaza bağlanabilir. ELEKTRONİK POSTA Cihaz arıza veya ayarlanan durumlarda 3 adet adresine elektronik posta gönderir. Bu özellik ethernet ve GSM-Modem üzerinden çalışır. SMS MESAJLARI Cihaz arıza veya ayarlanan durumlarda 4 adet numaraya SMS mesajı gönderir. Bu özellik GSM-Modem üzerinden çalışır. HARICI GSM MODEM Harici Datakom DKG-090 modem SMS, ve uzaktan izleme özelliklerini sağlar. MODBUS RTU- MODBUS-TCP/IP RS-485 portu üzerinden Modbus RTU ve ethernet portu üzerinden MODBUS-TCP/IP haberleşmesi sağlar. SNMP HABERLEŞME Cihaz ethernet portu üzerinden SNMP haberleşmesi sağlar. MIB dosyası Datakom teknik destek ekibinden temin edilebilir. DETAYLI DATA KAYDI Cihaz USB portuna takılan hafıza kartına bütün ölçüm değerlerini istenen sıklıkta kaydeder. Hafıza kapasitesinde sınırlama yoktur ve yıllarca kesintisiz kayıt alınabilir.