Yüksek Gerilimde Kesiciler ~ Bilgifenerim
Ana Sayfa Eğitim Yüksek Gerilimde Kesiciler
Yüklü devreleri açıp kapamaya ve kısa devre akımlarını kesmeye yarayan sistem elemanıdır.Yüksek gerilim elektrik devrelerinin kesilmesi esnasında oluşan arkın çok kısa sürede söndürülmesi ve devrenin enerjisiz hale getirilmesi gerekmektedir.Bunu sağlamak amacıyla kesiciler geliştirilmiştir.
KAÇ ÇEŞİT KESİCİ VARDIR ?
Yapılarına göre Az yağlı kesiciler,SF6 gazlı kesiciler,Vakkumlu kesiciler olmak üzere üretilirler.
AZ YAĞLI KESİCİLER
Az Yağlı Kesici
Yalıtkan ve ark söndürücü olarak kesici kutuplarının içinde yağ bulunur.Birkaç kısa devre aşamasından sonra kontakların ve izolasyon yağının değişmesi gerekir bu yüzden çok fazla bakıma ihtiyaç gösterirler.Yağlı kesicilerin üretimi artık yapılmamaktadır.
YG sistemlerinde en çok kullanılan kesicitürüdür.Kutuplar içerisinde ark söndürücü olarak SF6 gazı bulunmaktadır.
SF6 GAZI NEDİR ?
SF6 gazı renksiz,kokusuz,zehirsiz,yanmaz,havadan 5 kat daha ağır ve dielektrik dayanımı çok yüksek olan bir gazdır.
SF6 GAZLI KESİCİLERDE ARKIN SÖNDÜRÜLMESİ
Kesiciye açma geldiğinde hareketli kontağın aşağıya inerek hareket eden piston sayesinde kontak altında sıkışan basınçlı SF6 gazının arkın üzerine püskürtülmesi ile söner.
Bu sistemde.kesme hücrelerinde bulunan basınçlı SF6 gazı hareketli kontağın başaldığı alanı doldurarak arkı söndürür.
Vakum ortamının özellikleri çok yüksek güçlerin kolayca kesilmesini sağlar.Vakum hücresinin içindeki 0,0001 mbar’dan daha düşük basınç seviyesinde ortamın mükemmel dielektrik özelliği bu kasicilere üstünlük sağlar.Vakum kutupları içerisinde vakum ömrü minimum 20 yıl olarak garanti edilir.kontaklar arası mesafe 10-20 mm’dir.
VAKUMLU KESİCİLERDE ARKIN SÖNDÜRÜLMESİ
Kesiciye açma komutu geldiğinde,kontaklar birbirinden ayrılmaya başlar iki kontak arasındaki akım sıfıra ulaşana kadar ark devam eder,akım sıfıra geldiğinde ark söner.Vakum hücresi,biri sabit diğeri dışarıdan hareket alan karşılıklı disk şeklinde BAKIR-KROM alaşımı iki kontak ve havası tamamen alınmış keramik silindirden meydana gelmiştir.
Kumanda mekanizması şartlara uygun olarak 24 volt DC,48 volt DC,110 volt DC VE 220 volt AC motorlarla kurulan yada gerektiğinde elle kurulan açma ve kapama yayları ile donatılmıştır.
Önceki İçerikYüksek Gerilim Ayırıcıları
Mart Ayında Gerçekleşen Olaylar