Yangın Dolapları ve Hindrant Sistemleri
Yangın söndürme (B,D,E sınıfı yangınlar hariç) ve soğutma işlemlerinde; kolay erişilebilirliği ev etkisi itibariyle en önemli koruyucusudur.
Sulu söndürme sistemeleri; sabit otomatik sistemler ve manuel donanımlar şeklinde sınıflandırılır. Yangın pompaları, hidrant sistemi, yangın dolapları, sprinkler, tank soğutma, spray ve su sisi ( Water Mist) gibi pek çok donanım firmamız tarafından tedarik edilerek projelendirilmekte ve periyodik olarak kontrol ve bakımları yapılmaktadır.
Yangın dolapları içinde kullanılan hortumlar TS-9222 sayılı standarda, bağlantı rekorları ise TS-2212 standardına uygun olmalıdır. Profesyonel yangına müdahale personelinin bulunduğu veya geniş alana sahip ve yangın yükü fazla olan bina ve tesislerde içinde yassı tipte bez hortum bulunan yangın dolapları tercih edilmelidir. Bulundurulacak hortum 1-20 metre uzunluğunda, yassı tipte genişliği 85 mm ve çapı 52 mm olmalıdır.Hortum ucuna TS-3145’e uygun Lans ( Nozul) takılmalıdır. Hortum su tesisatına bağlı olarak hazır şekilde tutulmalıdır. Bu tip yangın dolapları vana kontrollü sistemlerdir.Normal halde hortumda su yoktur, hortum tamamen açıldıktan sonra tesisatı besleyen ana vana açılarak su girişi sağlanır.
Yangın konusunda eğitim almış yeterli sayıda kişinin bulunmadığı veya dar alana sahip bina ve tesislerde yapılacak yangın dolapları içinde 1” çapında yuvarlak tipte, basınca dayanıklı lastik hortum ve ucunda standartlara uygun musluklu veya ayarlı tipte lans bulunmalıdır. Bu tip yangın dolapları lans kontrollüdür. Hortum içinde sürekli olarak su bulunur, hortum istenildiği kadar çekilerek lans açılır ve yangına müdahale edilir. Yüksek binalarda binanın her katında olmak üzere yangın dolabı içinde yangın halinde itfaiyenin kullanacağı kuru boru sistemine bağlı yangın vanaları yapılacaktır.
Yangın dolapları binanın her katında veya yangın duvarları ile bölünmüş her bölüm içinde aralarındaki uzaklık 30 metreden fazla olmayacak şekilde ve her 500 m2 ye bir adet isabet edecek şekilde tesis edilecektir.Yanıcı madde ile çalışan işyerlerinin alanı 500 m2 den büyük olması halinde yangın dolabı yapılacaktır.
Ancak, Eğitim kurumları, yuva ve kreşler, hastaneler, huzurevleri, resmi binalar, sinema ve tiyatrolar, spor salonları, oteller, işhanı ve merkezleri, yüksek binalar, tehlikeli madde depolarının kullanım alanı 500 m2 den küçük olsa dahi her katına yangın dolabı yapılacaktır.
TS EN 671-1 Belgeli Sulu Sistem Yangın Dolapları
o 20-25-30 m 1 " hortumlu
o Su bağlantısı 1 " Küresel vanalı veya 2x1 " adaptörlü
o Tek kapı - iki kapı (tüplü model) Sıva altı veya sıva üstü
TS EN 671-2 Belgeli Kuru Sistem Yangın Dolapları
o 20 veya 40 m 2 " ve 2 1/2 " hortumlu
o Sıva altı - Sıva üstü - Açık saha tiplerinde imalat
o Açık saha tipleri ayaklı ve çatılı tipte
Sahra Tipi (Dış mekan)
Ts EN 671-1 ve TS en 671-2 Belgeli her tip ve boyda yangın dolapları
1 " Sulu Müdahale Aracı ve Portatif Söndürücü Dolapları
o TS EN 671-1 ve TS EN 671-2 Belgeli her tip ve boyda yangın dolapları
o 30-40-60 metre hortumlu sabit ve arabalı üniteler
Bir bölgenin yangın riski dikkate alınarak cadde ve sokaklarda veya büyük işyeri ve topluma açık binaların dış kısımlarında tesis edilir. İçinde basınçlı su bulunmakta olup hortum takılarak yangına müdahale ve araçlara su temini amacıyla kullanılan tesisatlardır. Özel hidrant anahtarı ile açılmaktadır.Cadde ve sokaklarda bulunan hidrantlar içindeki su şehir şebekesine bağlıdır. Fabrika ve topluma açık binalarda yapılacak hidrant sisteminde 2000 litre / dak debide 60 dakika yetecek sürede su rezervi bulunmalıdır.
Yangının, tesislerin özelliklerine bağlı olarak gelişme gösterdiği bir gerçeksede, esas olan yangına anında müdahale etme süresidir. Yer üstü yangın hidrantları buna imkan verir. Yer üysyü yangın hidrantları; Fabrikalarda, depolarda, endüstriyel tesislerde, bina çevrelerinde, yangına hassas ormanlık arazilerde ve şehir yerleşim bölgelerinde, çabuk müdahalenin yanısıra itfaiyenin su temininede olanak sağlarlar. Şehir ve kasabalarda yangına direkt müdahale imkanının yanısıra itfaiyenin su temininde, fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerde yangına müdahale için kullanırlar.
Yangın söndürme süreleri, tehlike sınıfı ve yanıcılık özelliklerine göre değişebilir. Bu konuda geçerli yangın yönetmelikleri göz önüne alınmalıdır. Bu yönetmeliklerde hidrant çaplarına bağlı olarak belirtilen debilere göre seçim yapılması tavsiye edilir.
Hidrant boyları, üç boyda imalat edilmekte olup bunlar; Standart boy: 2150 mm, Orta boy: 1750 mm, Kısa boy: 1435 mm şeklinde olmaktadır. Bu üç ayrı boyda imalat yapılmasındaki amaç, hidrantların kullanıldığı yerlerin yöresel donma sıcaklıkları ile ilgilidir. Donma derinliğine bağlı olarak, daha soğuk bölgelerde kullanılan hidrantlar daha uzun, donma riski daha az olan bölgelerdeki hidrantlar ise daha kısa seçilebilir.