Bu Konudaki Kullanıcılar: kombiustası, orss, meeb, PRODJ, bicer79, bicer79, Algenthor, admLive, trtunski, trtunski, WILDBOYS, WILDBOYS, WILDBOYS, lonelyboy10, tcan, hakan_80, berkobal, snepiister Daha Az
18 Kayıtlı Üye, 4 Misafir Kullanıcı, 12 Mobil Kullanıcı ( 12 Mobil Cihaz )
07 Mart 2012 20:22:53
daha önce anlatmıştım cihazın vck 180 veya 182 sorunun üç yollu vananın kaçırması ben yaparım dersen yap tamir takımını bulmamn gerekiyor biz 170 tl ye yapıyoruz garantili
08 Mart 2012 08:06:17
demirdöküm kalisto kombim bir haftadır bozuk dijital gösterge hiç birsey göstermiyor hareketlilik yok yanmıyor..anakart yanmış olabilirmi ..uygun fiyata tamir edebilecek yardımcı olabilecek istanbul bagcılara yakın teknik servis varmı acaba..saygılarr
08 Mart 2012 10:13:56
Orijinalden alıntı: Gesfa
kart arızalanmış tamir edilecek sökersen 70 tl ye yapıyorlar bizde 150 tl yapıyoruz 1 yıl garantili
08 Mart 2012 12:45:09
Orijinalden alıntı: lagaluganet
Merhaba arkadaşlar; ben kiracı olduğum evde viessmann vitopend 200 kombi kullanıyorum. Kombide şöyle bir olay dikkatimi çekti. kombi 40 dereceye ayarlı , kalorifer suyu 31-32 olunca ateşleme yapıyor ancak 5 sn içinde gösterge 50 derece yazıyor ve sönüyor. Sonra 1 dk içinde su tekrar 31-32 dereceye düşüyor ve kombi kendini ateşliyor bu sefer düzgün bir şekilde derecesine çıkartıp bırakıyor bunda sorun yok. Ancak sürekli bunu yapıyor ilk ateşlemede neden birden ısıtıp kapatıyor kendini anlam veremiyorum. Suyun debisi yetmese,alev derecesi yüksek olsa 2. ateşlemede neden normal çalışıyor? Bilgisi olan arkadaşlar var ise yardım bekliyorum.
08 Mart 2012 12:57:37
Orijinalden alıntı: okocabiyik
viessmann vitopend kombim var. son 1 aydır sıcak suyu açınca küf ve yağ kokusu geliyor. sanki peteklerdeki su kokusu gibi. biraz akınca geçiyor. petek ısıtmasında sorun yok. sıcak su da gayet güzel geliyor. ama açılınca koku geliyor. bu durum neden olabilir? basınçta herhangi bir eksilme yok.
merhabalar, soruma cevap alabilme şansım var mı? bu sorun neden kaynaklanıyordur?
08 Mart 2012 20:02:40
ilginç bir arıza tanımı ilk defa duyuyorum eşanjörler sökülüp asite atılacak sorun çözülür
09 Mart 2012 11:16:59
selam tesisatın demir boruysa o yaptırır zamanla tesisat borusundaki korozyonlar pas ve yağ kokusu olarak çeşmelerden akar sıcak suyu açınca bu borulardaki bu partiküller ısınında etkisiyle renk ve koku salar.
[ANKARA OZEL KOMBI SERVISI]
09 Mart 2012 11:18:56
kişisel görüşüm ntc arızası gibi görünüyor.
09 Mart 2012 11:26:00
Orijinalden alıntı: _zanaatkar_
Orijinalden alıntı: kombici06
Orijinalden alıntı: gunsur
tekrar kontrol edeyim ancak diyaframı ters takma şansım yok o zaman kapak oturmaz bence ama yinede kontrol edeyim..bu regülatöre üstten gelen ince borulardan kullanma suyu açıldığında basınçın oluşması için su geliyor olması gerektiğine göre acaba o boruların geldiği yerde sorun olabilirmi yani basınçı oluşturan sumu yetersiz sizce??
mümkün tabi ama o devrede 6-8 bar basınç var sence tıkalı olsa pim hiç oynarmı yada bu basıncın önünde tıkanıklık kalabilirmi. sence o kadar basıncı su lastiğe iletirde o basınçla şişen diyafram pimi tam itemezmi. sevgiler.
selamlar kombici06 dd milenyum modeli bacalı kombim var ve 10 yıldır sorunsuz çalısıyor halende devam etmekde ancak son zamanlarda kullanma suyunu açtıgımda kombinin altından az miktarda su damlıyor ve bu bi kaç gün de bir basıcın düşmesine ve yeni su eklememe neden oluyor ve suyun çıktıgı noktayı bir türlü gözle tespit edemiyorum. yapabilecegim bir arıza ise bilgilendirirseniz sevinirim.
kullanım suyunun açılması eğer eşanjörde bir delik yoksa kalörifer tarafını etkileyemez zaten delik olsa basınç kendi kendine artar cihaz su atmaya başlar. ANCAKKK kullandığın şebeke basıncı kalörifer devresi basıncının altında kalıyorsa cihaza su vermeye çalışırken yada delik varsa o zaman devreler arası geçiş olur yani ters teper su tesisat suyuna geri kaçar ki buda basıncı düşürür ama damlatma yaptırtmaz. ilk öncelik emniyet ventiline bak o damlatıyor olabilir. 2- yanma odasında eşanjörde veya bağlantı rekorlarında olabilir burdan birşey demek zor. sevgiler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kombici06 -- 9 Mart 2012; 11:33:58 >
09 Mart 2012 13:46:09
Demirdöküm marka bir kombiye sahibim. Kombinin ısı ayarını düşürdükten sonra kombide sorun yaşamaya başladım. Kombi sürekli 10 saniyede bir ateşleyip gaz verip yine 5 10 saniye yandıktan sonra aynı şeyi tekrarlayıp duruyor. dün bunu 3 saat boyunca yaptı ve düzelmedi. Bir gün boyunca dinlendirdim ve bir umut bugün tekrar çalıştırdım ama aynı şeyi yapmaya devam ediyor.
Acil öneri ve yardıma ihtiyacım var.
09 Mart 2012 20:23:25
Bosch bacalı kombim var. Basıncı yükseltmek için açtığım musluğu iyi kapatmadığımdan fazla gelen suyu tahliye vanasından vermiş dışarıya. Ama tahliye vanası hala su damlatıyor. Basınç düştükçe su basıyorum, ben su bastıkça tahliye vanası damlatıyor. Bu böyle sonsuz kadar gidecek mi, çözüm servis çağırmak mı? Başka bir çözüm var mı?
09 Mart 2012 20:46:20
vananın kafasındaki düğmeyi çevir düzelir
09 Mart 2012 21:33:33
50 Derecede duran kombi musluktan akan su kaç saniyede ısınması gerek
09 Mart 2012 21:42:37
kombiden kombiye tesisattan tesisata göre deyişir bir standartı yok
10 Mart 2012 12:13:44
Orijinalden alıntı: ayeo
sizin yapabileceğiniz bir arıza tanımı gibi görünmüyor. muhtemelen 3 yollu vana nız bloke olmuş ntc lerde arızalı olabilir. forumdaki servislik yapan arkadaşlar uygun fiyata yardımcı olacaklardır. sizin yapabileceğiniz ise sıcak suyu açın birden kombinin altındaki soğuk su vana sını kapatın tekrar açın bu olası bir takılmalardan kurtarıcaktır. eğer cihazınız tek eşanjörse sizin yapacağınız bir konu diil ayarı yeniden yükselttiğinizde düzeliyorsa ntc arızasıdır. ateşlemeyi tekrarlaması kombinin söndüğünü zannedip tekrar ateşleme yapmasıdır. alev iyonizasyon elektrodu da arızalı olabilir. bi arkadaşımızdan yardım alın. sevgiler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kombici06 -- 10 Mart 2012; 12:21:43 >
10 Mart 2012 12:23:01
kombinin marka ve modelini yazıpta sorman gerekirdi daha anlaşılır ve değerlendirilebilir olacaktır. sevgiler.
12 Mart 2012 11:36:07
ancak, bu durum bir gün içinde oluşan bir durum. dün yoktu, ertesi gün koku gelmeye başladı.
kokunun gelmesinden bir kaç hafta önce evdeki 8 peteğin 4'ünü söküp boyamıştım. boya sonrasında sisteme tekrar su eklemiştim. sıcak suda küf ve yağ kokusu gelmeden önce yapılan tek işlem bu idi. sonrasında bir anda bahsettiğim koku geldi.
başka bir yorumunuz olabilir mi?
ilgi ve yardımınız için tekrar teşekkür ederim.
12 Mart 2012 17:09:40
Arkadaşlar kombim Vaillant peteklerle ilgili bir sıkıntı yok ama şofben için sıcak su alamıyorum. Daha doğrusu bazen ısınıyor bazen ısınmıyor. Problem kombi ateşlemiyor. Suyu açsamda ateşleme yapmıyor.
13 Mart 2012 10:39:00
cihazın tahmini vck serisi sorunun 3 yollu içindeki diyafram yırtılmış
13 Mart 2012 10:46:47
Kendim değiştirebilir miyim? Evetse ne kadardır bu diyafram. Hayırsa servisi çağırsam ne kadar öderim? Şimdiden teşekkürler...