İMELSAN Servo 11 Serisi 1-50 kVA
İmelsan Servo Voltaj Regülatörü; 1 kVA monofaze - 30 kVA monofaze ve 3 kVA trifaze - 300 kVA trifaze güç aralığında ve 150 VAC - 250 VAC giriş gerilim aralığında standard imalat olarak ve 2000 kVA güce kadar ve 90 VAC ile 280 VAC giriş voltaj değerlerine uygun olarak da özel imalat üretilmekte, 2 yı..
İmelsan Servo Voltaj Regülatörü; 1 kVA monofaze - 30 kVA monofaze ve 3 kVA trifaze - 300 kVA trifaze güç aralığında ve 150 VAC - 250 VAC giriş gerilim aralığında standard imalat olarak ve 2000 kVA güce kadar ve 90 VAC ile 280 VAC giriş voltaj değerlerine uygun olarak da özel imalat üretilmekte, 2 yıl ve 3 yıl Garanti seçenekleri sunulmaktadır. İmelsan Tam Otomatik Servo Voltaj Regülatörleri elektriksel voltaj değişimlerini otomatik olarak sabit voltaj olarak düzenler... Elekromekanik veya pasif ve aktif kompanentler kullanılarak yapılır. Servo Voltaj regülatörleri işletim anında gerçek çıkış voltajı ile bazı iç referans voltajlarını karşılaştırma yapar. Regüle elemanları kontrol için birkaç çeşit yükseltici kullanır. Negatif geribeslemeli servo control loop oluşturulur. Eğer Çıkış Voltajı çok düşükse control elemanı yüksek voltaj üretmesini komuta eder. Tam tersi giriş voltajı çok yuksekse bu sefer aksi yönde komut vererek çıkış voltajını sabit tutar. Elektro mekanik regülatörler AC güç dağıtım hatlarında kullanılır.
- Sessiz Öalışma,
IMELSAN Servo Voltaj Regülatörü çeşitli nedenlerle şebeke gerilimlerinde meydana gelen voltaj düşmelerinden veya voltaj yükselmelerinden dolayı ev, işyeri, fabrika vb. yerlerdeki elektrikli ve elektronik cihazlarımızın zarar görmesini önlemek yada yeterince verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla üretilen elektronik voltaj düzenleyicilerdir.
» IMELSAN Tam Otomatik Servo Voltaj Regülatörlerinde kullanılan varyakların sac nüveleri, yönlendirilmiş silisli sacdan imal edilmekte olup, sac ile sargıların arasına izolasyon malzemesi olarak yüksek gerilimde kullanılan PKB ( Cam-Elyaf karışımı ) uygulanmaktadır. Varyak sarımına HO sınıfı emayeli bakır tel kullanılmaktadır. Varyaklar, sarım işleminden sonra izolasyon ve sabitleme için iki kez üst üste vernik işlemine tabii tutulmaktadır. Varyak kömürleri özel elektrografitten imal edilmektedir.
» Regülatör ün içinde yer alan bütün sigortalar, şalterler, ölçü aletleri ve anahtarlama malzemeleri en az TSE kalite belgeli markalardan seçilmektedir.
» Varyakların kumandasında 12 VDC - SERVO motorlar kullanılmakta ve bu motorlar kontrol kartında bulunan TRIAC'larla kumanda edilmektedir.
» Regülatör ün giriş ve çıkışlarında uygun değerde NH bıçaklı sigortalar, Varyak ve elektronik kontrol devresinin beslemelerinde uygun değerli W-Otomat veya cam sigortalar kullanılmaktadır.
» Regülatör ün arıza yapması durumunda veya servis ve bakım amaçlı olarak regülatör ün devre dışı bırakılması gerektiğinde kullanılmak üzere MANUEL BY-PASS ünitesi bulunmaktadır.
» Regülatör ün kontrol panelinde her faz için:
» 1-) Giriş geriliminin var olduğunu gösteren lamba
» 2-) Öıkış gerilimlerini gösteren bir adet voltmetre ve voltmetre komutatörü.
» 3-) Açma - Kapama ve By-Pass şalterleri bulunmaktadır.
» IMELSAN Servo Kontrollü Tam Otomatik Voltaj Regülatörleri,IEC38 Avrupa standartlarınca belirtilen voltaj değerlerinde işlem görür,ana güç kaynağı ile yükün arasına bağlanır.
» Amaç,değişken giriş voltaj değerlerine sahip olan yüklere sabit voltaj sağlamaktır.En yüksek giriş akım. Minimum voltaj değerinde elde edilir,çıkış voltajı ise sabit duruma gelir.
» Voltaj sabitleme, Â?rmsÂ? cinsinden ifade edilir,ve voltaj ana şebekedeki harmonik bozulumdan etkilenmez.
» Stabilizatör,0 ile 100% yük değişiminde işlem görür. Yanıt zamanı giriş voltajındaki değişim/oynama yüzdesi,,zamanına ve cihazın model tasarımına bağlıdır.8 ve 80msec/V arasında değişir.
» Voltaj regülatörü yükteki güç faktöründen etkilenmez,çünkü regülasyon voltajın sinüs dalga şeklini hiçbir kesintiye uğratmaz,ya da herhangi bir faz değişimi ve harmonik bozulmaya neden olmaz. Metal muhafaza içerisindeki aksamlar, RAL7035/RAL7032 boya standartlarıyla uyumlu,ve IP21 sınıfı korumaya sahiptir ve güç değerleriyle orantılı bir şekilde üretilir Model cinsine göre,regülatörler havayla (doğal ya da yardımcı taşıma sistemleriyle)soğutulurlar.
» Giriş değişim yüzdesi -25%, -30%, -35% veya -45% olduğunda, ünite özel super akım kapasitörüyle beraber müşteriye tedarik edilir,bu şekilde şebeke gittiğinde,sistemin çıkış gerilimini minimum düzeye indirgenmesini sağlar.
» Bu tarz çalışan bir aygıt,yeniden şebeke beslendiğinde oluşan yüksek voltajdan kaynaklanacak sorunlardan kullancıyı muaf tutar.
» Tüm Voltaj Regülatörleri giriş voltaj değişimi dışında
» ANA AYGITLAR
» IMELSAN Servo Voltaj Regülatörün ana aygıtları şöyle sıralanabilir.
» 1. TRAFO
» Trafo kuru tip standart tiplidir. İlk sargı voltaj regülatöründen beslenirken,ikincil sargılı trafo ise ana şebekeye seri bağlanmaktadır.
» 2. Voltaj regülatörü
» Voltaj regülatörü,sürekli değişken bir ototransformatörden meydana gelir.Giriş voltajı kontakların pozisyonlarına göre değişim gösterir.Öte yandan,birincil sargılı trafoya beslenen voltaj değişime uğrar. Regülatör kontakları boyuncaki voltaj,giriş voltajına eklenir ya da çıkarılır ve değişimleri dengeler.
» 3. MIKROPROSESORLU YARDIMCI DEVRE
» DSP (Digital Signal Processor) Dijital Sinyal İşlemcili Mikroprosesör Temelli kontrol devresi, (tamamen dijital sinyalli sürücüler için tasarlanmıştır )çıkış voltajını ayarlanmış bir değere ulaştırır.Değişim yüzdesi çok yüksek olduğunda,kontrol ünitesi voltaj regülatörünün arka motorunu harekete geçirir. Bunu yaparak,regülatör silindirleri pozisyonlarını değiştirirler ve çekilen voltajı değişime uğratırlar. Yukarıda anlatılan tüm bu işlemler tam otomatik olarak gerçekleşmektedir.
» DSP mikroprosesor sistem yumuşak dur-kalk sistemlerdir.
» Voltaj regülatörü (380V/415V) değerler arasında işlem görür.yani ortalama (400V)Â?dur..Bu çeşit bir ayarlama fabrikada,switchlerle,elektronik kartla oynayarak kullanma prosedurlerine uygun bir şekilde yapılabilir. .PC (RS232 ara yüzeyi).Eğer çıkış voltajı,giriş voltajından farklıysa bir adım yukarı ya da aşağı bir trafo ilavesi yapılmalıdır.