Parafudr Montajı | Yılkomer
Parafudr Montajı	Ana SayfaYıldırımdan Korunma MerkeziParafudr Montajı Parafudr Montajı By YılkomerTarih Mayıs 27, 2015On Yıldırımdan Korunma MerkeziYorum yok1274 Görüntüleme	Pano tipi B sınıfı ve C sınıfı parafudrlar sisteme paralel olarak bağlanmalıdır. B sınıflarında minimum 16mm2 kesit C sınıflarında ise minimum 6 mm2 kesit kullanmak zorundayız.
Ürünler önünde ürün teknolojisi doğrultusunda bir koruma sigortası kullanabiliriz. NH tipi seçilecek sigorta değeri üretici tarafından kullanıcıya sunulur. Fakat genellikle B sınıflarında 125 Amper, C sınıflarında 63 Amper Sigorta kullanılabilir. Ayrıca bağlantı kabloları mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Mümkün ise 50 cm kuralı uygulanmalı ve toprak hattı pano içerisinde dolaştırılmamalıdır.
İlgili İçerikler:Kaçak Akım Rölesi ve Topraklama İlişkisiOtomasyon Sistemlerin Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan…Yıldırımdan ve Aşırı Gerilimden Korunma Sektör…Tip 1+2 (B+C) Sınıfı Parafudrlar Tip 2 (C Sınıfı)…İç Yıldırımlık Sistemlerinin Önemi Ve Teknik AçıdanTopraktan Gelen Darbelere Karşı Koruma Nasıl Yapılır?	Yılkomer Yılkomer (Yıldırımdan Korunma Merkezi) ülkemizde yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmada teknik eksiklikleri ortadan kaldırarak tamamen standartlar ve mühendislik hesaplarına dayanarak sistem kurmayı hedeflemektedir.	Yorum Yap Cevabı iptal et	Blog	HVAC Bina Isıtma Soğutma Sistemlerinin Ani Aşırı Gerilimden KorunmasıTL