﻿ Lorex LR-NOFIRE Nofire Elektromekanik Deprem Sensörü Fiyat : 799 TL +KDV TOKİ Onaylı
Ana Sayfa > C-TEC Yangın Alarm Sistemleri > Deprem Sensörleri > Sismik NOFIRE Elektromekanik Deprem Sensörü
Lorex LR-NOFIRE Nofire LCD Göstergeli Elektromekanik Deprem Sensörü
Lorex LR-Nofire Deprem Sensörü, deprem anında herhangi bir nedenden dolayı oluşabilecek manyetik alanlardan etkilenmemektedir.
Paslanmaz çelik bilyeli deprem sensörü, uzun ömürlü bir cihaz olup dünya standartlarında üretilmiştir.
LCD göstergesi sayesinde bina yöneticisi ya da yetkilisi için kolay kullanım imkanı sağlar.
Harici sensör girişi sayesinde; gaz alarm cihazları ile beraber kullanılarak tek bir selenoid vanayı kapatabilme özelliğine sahiptir.
Kontak çıkışı sayesinde;
-Bina elektriğini kesebilir, yönlendirebilir.
-Asansör kata tamamlama sistemini devreye sokabilir.
-Jeneratörü devre dışı bırakabilir.
-İstenilen her devreye kontak verebilir.
Dozer, tır, kamyon, tren vb. gibi zemini titretebilen araçların çalışmasından etkilenmez. Binanın kütlesel hareketi ile devreye girmektedir.
Fiyat : 799 TL +KDV
Deprem alarmı: Deprem olduğunda, LCD ekranda "Deprem Alarmı” yazar ve sesli ikaz verir.
Şebeke çalışma göstergesi : LCD ekranda "Sistem Şebekede” yazar.
Akü çalışma göstergesi : LCD ekranda "Sistem Aküde” yazar.
Akü test özelliği: Akü test özelliği iki şekilde yapılır
Manuel; Yapılacak periyodik bakımlarda, cihazın kapağı açılır ve içerideki akü test butonuna (2.buton) basılır. Eğer akü voltajı eşik geriliminin altına düşmüşse sistem şebekedeyken"Akü Şarjda” ve sistem aküde ise ”Akü Zayıf” ifadesi görülür ve sesli ikaz verir.
Otomatik; Cihaz her 100 sn de bir 60mA’lik yük akımı ile eşik gerilimi olan 11,7VDC(±%5)’in altına düşüp düşmediği test edilir. Akü voltajı eşik geriliminin altına düşmüşse sistem aküde ise "Akü Zayıf” ,sistem şebekede ise "Akü Şarjda” ifadesi görülür ve sesli ikaz verir.
Akü zayıf veya problem (yetersiz): Cihazın otomatik olarak yapmış olduğu akü testi 11 kez tekrarlanır.Bu süre zarfında akü geriliminde herhangi bir yükselme eğilimi görülmüyorsa LCD ekranda "Akü Problem” ifadesi görülür ve sesli ikaz verir.
S.Vana arızası veya hat kopukluğu ikazı: LCD ekranda "S.V. Hattı Kopuk” yazıyor ve sesli ikaz (her 5sn’de 3 kez) veriyorsa, Selenoid vanada sorun veya bağlantı kablosunda kopukluk vardır.
Akü besleme gerilimi:11,7VDC - 13,8VDC ± %3
Deprem cihazının duvara, yatay eksende 0°’de dikey eksende 90°’de montajının yapılması gerekmektedir.
Cihazın, araçların geçişi esnasında çarpmayacakları bir konumda, depremi şiddetinde algılayabilmesi için sağlam bir zemine (kolon yada kiriş) sıkıca ve set edildiği değerlerden erken kapamaması için terazisinde montajı yapılmalıdır.
Kontak çıkışı sadece kuru kontak vermektedir. Kontrol etmek istediğiniz sistemin enerjisinin sadece bir ucunu bu çıkışa, diğer ucunu ise sisteminize uygulayınız. Kontak çıkışına direk enerji vermeyiniz!
Montaj esnasından LCD ekrana zarar gelmemesine dikkat ediniz.
1. Montaj Yerinin seçimi:
Cihaz yerden minimum 150 -180 cm yukarıda, göz seviyesinde olmasına dikkat edilmeli.
Altındaki delikten cihazın içine kabloların girmesini engellemeyecek boşlukta,
2. Montaj ekseni - Yatay ve dikey eksende terazileme
Duvarda delinecek yerin işaretlenmesi; Montaj edilecek duvarda terazide yatay eksende 0°de bir çizgi çizerek işaretleme yapılır.
Bu çizgide, Cihazın terazisini kaçırmadan bu çizgiye oturtup montaj vida deliklerinin yerleri işaretlenir. İşaretlenen yerlerden matkap ile duvara sağ ve sol dan olmak üzere 4 adet delik delinir.
Cihaz yanındaki ayar deliklerinden, cihaz içerisinde bulunan teraziye göre,
Cihazın yatay ve dikeyde terazide durduğunu bir kez daha kontrol edilir. Cihaz içerisindeki dairesel terazinin hava kabarcığı iç daireyi ortalamış mı? Bakılır
Akü bağlantılarının ters yapılmamasına dikkat edilir.Kırmızı (+) ve Siyah/Mavi(–) uçların doğru yapıldığına dikkat edilir.
Ters bağlamalarda elektronik devre yanabilir. Firmamız bundan sorumlu değildir. 220 Volt şebeke girişlerini ve akü bağlantılarının eksiksiz olduğunu kontrol edin.
Selenoid vana bağlantısını yapın. (2x1,5 TTR Kablo – Max. 20m)
Montaj işlemi bittikten sonra sistemin son kontrolü için, Sistem Test butonuna basınız. LCD ekranda “Deprem Alarmı” ve sesli ikaz verip, selenoid vana kapatılmış olacaktır.
Akü Test butonuna basınız, Sesli alarm ötüyor ve LCD ekranda “Akü Şarjda” yazıyorsa ; 220 V girişinin aktif olduğunu kontrol ediniz. Testi tekrarlayınız. 20 – 25 Dakika akülerin şarj olması için bekleyiniz. Eğer aküler şarj olmuyorsa,
yetkili servise haber veriniz.
Selenoid vananın kolunu çekip gazı serbest bırakın, tüm sistemi resetleyin.
Tüm sistem sorunsuz çalışıyor olacaktır.
4. Resetleme (Yeniden Kurma) ;
 Cihaz Sismik dalgaları algıladıktan sonra , LCD görüntülü ve sesli ikaz verir
ve S.Vanaya sinyal göndererek kapatır.
 Deprem sonrası cihaz alarm konumuna geçti ise, Resetleme yapmadan önce
, yetkililer tarafından gaz ve enerji hatları kontrol edilir, kaçak ve kontaklar
emniyete alınır. Sonra pano içindeki Reset butonuna basılarak Resetleme
yapılır, Selenoid vanalar elle kurulur. Enerji hatlarına enerji verilir.
5. Test / Devreye Alma:
Son testi yapılmış cihazın RESET düğmesine basılarak cihaz çalışır hale
6. Uyarı işaretleri , Periyodik Bakım , Kalibrasyon:
Sismik NOFIRE, 5 yıl garantilidir.
Kapak Üzerindeki LCD gösterge yazıları:
Ön kapakta bulunan LCD gösterge, cihazın çalışma, arıza durumuna göre ve sinyal durumlarında çeşitli yazılarla bize bilgi vermektedir.
Deprem Alarmı: Deprem olduğunda LCD ekran üzerinde iki farklı yazı görünebilir,
eğer sistem şebeke cereyanında çalışıyorsa (Şekil 2), aküde çalışıyorsa (Şekil 3)’deki
gibi görünür ve sesli uyarı verir.
Eğer akü çalışma geriliminin altına düşmüşse LCD ekranda, şebeke cereyanında çalışırken(Şekil 10)’daki gibi görünür ve sesli ikaz verir. Eğer akü çalışma geriliminin altına düşmüş ve cihaz aküde çalışıyorsa LCD ekranda (Şekil 11)’deki gibi görünür.
Lorex LR-EQ - Deprem Sensörü
FireAngel - CO Dedektörü
FURKAN MÜHENDİSLİK 2019