A / C'deki iyonizasyon seçeneği bir sunucu odasında açılıp kapatıldı mı? | m24sniperweaponsystem.com
Sunucu odamız dönüştürülmüş bir dolaptır ve odayı soğutmak için bir çift duvara monte klima ünitesi vardır. Bunların ikisi de sunucu raflarının önüne doğru işaret ediyor ve sıcak hava için birkaç küçük hava deliği var. Kesinlikle ideal bir ortama sahip değiliz, ama ben bununla çalışıyorum.
Sorum şu A / C birimlerinin iyonlaşma özelliğiyle ilgilidir. Bunu biliyorum özellik temel olarak toz ve diğer parçacıklara yapışan negatif iyonları tükürür ve onları yere düşecek kadar ağır hale getirir. Bu temel anlayışla, bir sunucu odasının bunun açık veya kapalı olması daha iyi olup olmadığını anlamaya çalışıyorum.
Bunu açmak, daha temiz hava anlamına geleceğini düşünürdü. Bu, sunuculara hava girişi daha az toz (yani, açmak için iyi) anlamına gelirdi.
Bununla birlikte, iyonize havanın normalde yere düşecek daha büyük, daha ağır toz parçacıkları içerebileceğini, ancak hava akışı nedeniyle sunucuların içine çekilebileceğini de hayal edebiliyorum. Bu, sunucularda daha büyük toz partiküllerine yol açacak ve bu da sorunlara neden olma olasılığının daha yüksek olmasını sağlayacaktır (yani, kapatmak için iyi).
İnternette çok fazla arama yapmadım, bu yüzden dışarıda birisinin bunu daha önce derinlemesine araştırmalar yapmış olabileceğini umuyorum. Ya da, umarım birileri bana gerçekte, çok küçük olan bir şeyi düşündüğümü ve bir fark yaratmayacağını gösterebilir.
Bir kenara göre, soğutucunuzu sisteme daha soğuk hava almak yerine, daha sıcak çıkış havasını soğutmaya yönlendirdiniz mi? modern sistemler aslında 'ortam' sıcaklıklarını daha soğuk olanlara tercih ederler ve süper modern veri merkezleri soğutucuları tamamen ortadan kaldırırlar, daha sıcak havayı zorla çıkarırlar. Sadece bir düşünce. - Chopper3
Odanın nasıl kurulduğunu, bu duvara monte edilmiş üniteleri arkaya doğru hareket ettiremeyiz, ancak bunun bizim için daha verimli olacağını kabul ediyorum. Yine de benzer bir durumda, en büyük soğutma sorunumuzun sıcak havayı tahliye etmeyle ilgili olduğunu biliyoruz, ancak bunu henüz hiçbir şekilde daha verimli bir şekilde yapmasına izin verilmedi. - Paul Kroon
@Paul - Re: havalandırma, bazen 5 yıllık iş durumunun (sıcak havayı tahliye etmenizi ve (filtrelenmiş) ortamdaki ofis havasını sunuculardan geçirmenizi sağlamanıza yardımcı olur - özellikle ofisiniz bir yere benziyorsa - soğutma gücünde büyük bir tasarruf sağlayabilir ons başına düşen elektrik maliyeti watt başına elektrik maliyeti. - voretaq7
@voretaq - Kesinlikle katılıyorum. Sıcak hava olması sorununu ne kadar denemeliysek de, bize havalandırma havası yerine ikinci bir klima ünitesi verdiler. Bu arada, bunun bir meta sorudan daha fazlası olduğunu biliyorum, ancak bu soru iyonlaşma / tozla ilgili olduğunda ve soğutmanın değil, "soğutma" olarak etiketlenmeli mi? - Paul Kroon
Soğuma ekledim çünkü gerçekten bir iyonizasyon etiketine sahip değiliz (ve eğer bunu yapabilseydik muhtemelen bu tek soru olurdu), fakat DC soğutma bilgisine sahip bir grup erkeğimiz var. soğutma ve gelip katkıda bulunacak :) - voretaq7
İyonlaşma seçeneği karışık bir torbadır: "Temiz havaya" yol açacaktır ama kesinlikle dezavantajları vardır:
Akla gelen ilk şey, sunucu odanızın büyük ölçüde çevrelenmiş bir ortam olmasıdır, bu nedenle iyonizör tarafından üretilen herhangi bir ozon odada kalacak. Geniş kapsamlı bir ortam olması (AC ünitelerdeki filtreler ile) ayrıca havanın doğa tarafından biraz daha temiz olacağı anlamına gelir.
İkincisi, havadaki parçacıkların iyonize edilmesinin, onları zıt bir yük ile herhangi bir şeye yapışmasını sağlayacak olmasıdır. Bu, iyonizer'ın toplayıcı plakasını ve umarız AC filtrelerini içerir, ancak sunucularınızı, ısı alıcılarınızı vb. İçerebilir. - Hafif bir pozitif potansiyele sahip olan her şey parçacıkları çekecektir. Datacenter AC ünitelerinde iyonizörlerle pratik bir deneyimim yok (onların sahip olduklarından bile emin değil misiniz), fakat sunucuların (uzun bir süre) engellenen soğutma portları konusunda endişelenirim.
Yani iyonlaşmanın iyiden daha fazla zarar vereceği fikrine katılıyorsunuz? - Paul Kroon
Bu benim bağırsağımın bana söylediği şey - veri merkezi HVAC ekipmanında hiç görmedim, bu yüzden onunla gerçek bir deneyime sahip değilim, ancak kapalı oda filtrelerinde tozun çoğunu işlemesi gerekiyor. Yine de bazen (nemlendirilmiş) paspas gerekir, ancak bir iyonlaştırıcı bunu engellemezdi ... - voretaq7
Veri merkezi HVAC'larda iyonlaştırıcılar görmüyorsanız söylüyorum. Bence genel fikir birliği, iyonlaştırıcılar ve veri merkezlerinin iyi bir uyum göstermediğidir. Toz hakkında endişeleriniz varsa, filtreleri ekleyin (bir noktada, sunucu odamızda, tozu azaltmak için AC'ye monte edilmiş fırın filtreleri bulunmaktadır). - Klox
Aynı zamanda, sınırlı bir alanda bulunan iyonizörler, kauçuk ve benzeri yapay polimerlerden yapılmış maddelerin daha hızlı kimyasal parçalanmasına yol açmaktadır. (Ozon, birçok polimerin doğal düşmanıdır.) - David Schwartz
@Klox - Bir oda görmedim olmadan AC üzerinde filtreler (genellikle evaporatör serpantinlerini tozlu ve pis almaktan korumak için) - voretaq7
Sunucu sıcaklığını izlemek için en iyi yol nedir? Postfix - BOTH öykünme ve virtual_alias alanında example.com alanını listelemeyin Alan adı başına php postasını () yapılandırma Apache 2.4 + PHP-FPM + ProxyPassMatch DNS, bir Windows etki alanına uzak VPN erişimi için nasıl yapılandırılmalıdır? 'Localhost' kullanarak '127.0.0.1' kullanarak MySQL'e bağlanamıyorum, tamam mı? Uzak masaüstünü kullanarak saat veya tarih farkı