Kombi ve tesisat montajında nelere dikkat edilmeli?
Tarih: 20 Kasım 2013 Yazar: servis — Yorum Yaz
Kombi cihazları üretim ve uygulama teknolojileri icabı bacalı , hermetik ve fanlı olmak üzere üç değişik modelde üretilir . Ve indirilmeye sunulurlar . Işlevsel nitelikleri icabı her üç tip cihazın monte edilebileceği mahaller hakkında sınırlamalar ve tesisat montajlarına bağlı olarak şartlar uluslar arası standartlarda tanımlanmıştır .
Cihazın modeli , ateşleme şekli
Bacalı , fanlı ve hermetik kombilerin ateşleme türüne yönelik pilot alevli ve elektronik ateşlemeli yeni sezon modelleri mevcuttur . Pilot alevli cihazlarda faaliyet konumunda pilot devamlı olarak yandığından ihmal edilecek seviyede de olsa ek bir gaz tüketimi söz konusudur . Elektronik ateşlemeli cihazlarda ise ısıya ya da ısısı çok yüksek suya gereksinim duyulduğunda ana yakıcı otomatik olarak devreye girmektedir . Bu sebeple elektronik ateşlemeli cihazların tüketimi ek olarak konforlu , petrol tüketimi ek olarak ekonomiktir . Ne var ki elektronik ateşlemeli kombilerin önce mevduat maliyeti belli bir süre ek olarak yüksektir .
Ateşleme türüne yönelik hangi cihazın seçilmesi gerektiği kararında teknik bir sınırlama yoktur . Bu hüküm tamamen kullanıcının arzusu ve tercihine yönelik verilmelidir .
Gaz hattında özel doğalgaz borusu kullanılmalıdır . Gaz tesisatı fittingsli yapılacaksa bağlantı yerlerinde keten ve sızdırmazlık macunu kullanılmalıdır . Doğalgaz tesisatında kullanılacak borunun çapı ve güzergahı onaylı projeye cazip olmalıdır . Gaz boru çapı cihaz gaz giriş ölçüsünden ek olarak ufak olmamalıdır.
Gaz tesisatının sızdırmazlık testi yapılmadan ve uygunluğu kontrol edilmeden cihaz işletmeye alınmamalıdır . Gaz hattı sızdırmazlık denetimi gaz sayacıyla cihaz gaz vanası , ve gaz vanasıyla gaz bloğu aralarında farklı ayrı yapılmalıdır. Kombi girişine gaz açma / kapama için kesinlikle bir tane küresel doğalgaz vanası konulmalıdır .Gaz boruları dolap içlerinden lambri arkasından , kartonpiyer altından geçirilmez . Kesinlikle açıktan çekilmek zorundadır . Gaz borusunun geçiş güzergahı konusunda ilgili gaz idaresinin şartnamesine uyulmalıdır .