Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu :
Download "Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167"
1 Mini CRD Program Saatli Dijital Oda Termostatı MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU Ürün Kodu :
2 G E N E L Ö Z E L L İ K L E R İki sıcaklık seviyeli oda termostatı, Kalorifer Devresi için haftalık program saati özelliği (10 ar dakikalık adımlarla her gün için 4 farklı program olanağı), Sıcak Kullanım Suyu için günlük programlama özelliği, Oda sıcaklığı ayarını programlama, Sıcak Kullanım Suyu sıcaklığını ayarlama, Kombi arızasını ekranda gösterme ve resetleme, Maksimum kalorifer sıcaklığını ayarlama, Kalorifer devresi için Konfor veya Ekonomik işletim seçeneği, Oda büyüklüğüne göre adaptasyon özelliği, Elektrik kesintisinde 8 saatlik hafıza koruma özelliği. Boyutlar (G x Y x D) : 80 x 80 x 23 mm GİRİŞ İmmergas programlanabilir Dijital Uzaktan Kumanda, haftanın her bir günü için gündüz ve gece istenilen saatlere göre ideal sıcaklık durumunu kontrol etmeyi sağlayan dijital bir oda termostatıdır Kombiye sadece ikili kablo ile bağlanıp, tüm ayar ve kontrol komutlarını bunun üzerinden sağlar. Cihazın programlanması çok basit olup, büyük ekran ile ayarların kolayca kontrol edilmesini sağlar. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır GENEL KULLANIM ŞEKLİ Bu cihaz İmmergas tarafından dizayn edilmiş olup sadece uygun İmmergas kombiler ile kullanılır. Çalışırken cihazın parçalarını sökmeyiniz Doğrudan güneş ışığı alacak şekilde veya ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyiniz. Üretici firma aşağıdaki durumlarda sorumlu tutulamaz: a) Hatalı montaj b) Yetkili olmayan kişiler tarafından cihaza müdahale edilmesi c) Bu kitapçıkta yazan talimatlara uyulmaması MONTAJ TALİMATI: Cihazın montajı sadece İmmergas Yetkili Servisi tarafından yapılabilir. Montaj için gerekli ikili kablo bayi tarafından sağlanır. Montajın Yapılması: Şekil 1 de görüldüğü gibi üstteki tırnağa bir tornavida ile bastırarak arka bölümü ayırınız. Montaj için oda sıcaklığını en uygun şekilde ölçecek bir yer seçiniz (Şekil.2-3)
3 Şekil.1 Şekil.2 HAYIR Şekil.3 Dübel ve vidaları kullanarak cihazı uygun yere monte ediniz. Kombinin elektriği kesik iken kullanma kılavuzuna bakarak oda termostatı bağlantı uçlarına (40-41) termostattan gelen kabloları takınız. Bu kablo ikili 0.50 mm 2 ile 1.5 mm 2 kesitinde ve maksimum 50 m uzunluğunda olabilir. Cihazın ön bölümünü bastırarak kapatınız. KONTROL PANELİ Kontrol paneli düzenlemeleri görebilmeniz için dijital bir ekrandan ve 4 adet buton tipi düğmeden oluşmaktadır. PROG. = Programlamaya giriş ve işletme ayarları için kullanılır. MODE = İşletme modunu değiştirmek / Programlama menüsü değiştirmek / Kombiyi sıfırlamak = Değer artırmak için = Değer azaltmak için Şekil.4
4 BUTONLARIN VE SEMBOLLERİN ANLAMLARI Programlamayı başlatma/ Çalışma parametrelerini gösterme ve programlama/ Çalışma programını değiştirme / Program menüsünü değiştirme / Resetleme (kombiyi arızadan çıkarma) Seçilen değerleri artırmak ve azaltmak için kullanılan butonlar Otomatik programın çalışacağı güncel saat. Programlama modu. Programa göre kalorifer ısıtmada çalışıyor. Sıcak Kullanım Suyu modunda çalışıyor. Isı talebi (yanıp sönen) / Alev varlığı (sabit) Kombi ile iletişim kesik/yok. Haftanın gününü gösterir. Güncel sıcaklık ayarı. ÇALIŞMA PROGRAMI (PROGRAMLAMA) Bir programdan diğerine geçmek art arda düğmesine basın: OFF Yaz + MANUEL Yaz + OTOMATİK Kış + Manüel Kış + OTOMATİK KAPALI : OFF (KAPALI) konumunda hem Isıtma ve hem de S.K.S. modu devre dışıdır (bu konumda da Donmaya Karşı Koruma fonksiyonu açık durumdadır). ve sembolleri kapalıdır. SUMMER (YAZ) konumunda Sıcak Kullanım Suyu fonksiyonu çalışırken kalorifer ısıtma fonksiyonu kapalıdır (bu konumda Donmaya Karşı Koruma fonksiyonu açık durumdadır). butonları ile S.K.S. sıcaklığını ekranda görerek
5 ayarlayabilirsiniz. Bu durumda kullanım suyu sıcaklığının ayar değeridir ve ayar girilmesi için bekler ). sembolü yanıp söner ve ekranda Sn: XX C görünür (yanıp sönen XX sıcak ( ) Yaz+Manüel konumunda sembolü kapalıyken sembolü açıktır. Bu durumda S.K.S. Konfor fonksiyonu devrededir ancak bu özellik kombide varsa kullanılabilir. ( ) Yaz + OTOMATİK konumunda ve sembollerinin her ikisi de açıktır. Bu durumda S.K.S. Konfor fonksiyonu yalnızca ayarlı zaman aralıklarında çalışır. Kış konumunda S.K.S. ve kalorifer ısıtma fonksiyonları sürekli olarak devrededir (çalışır). butonları ile Oda sıcaklığını ekranda görerek ayarlayabilirsiniz. Bu durumda olduğunu belirtir ( özel bir kelime görünmez, ayar değeri yanıp söner). sembolü ayar için hazır ( ) Kış + Manüel konumunda, sembolü kapalı iken ve sembolleri açıktır. Bu durumda S.K.S. Konfor fonksiyonu sürekli devrededir ve oda termostatı ayarlı değerlerden birine karşılık gelen değerle çalışır). ( ) Kış + OTOMATİK konumunda, ve sembolleri açıktır. Bu durumda S.K.S. Konfor fonksiyonu yalnızca ayarlı zaman aralıklarında çalışır ve oda sıcaklığı kalorifer ısıtma zaman ayarına bağlıdır. Eğer bu konumda butonlarına basılırsa Oda Sıcaklığı Ayarı değişecek ve geçici manüel program aktif olacak ve ayarlı zaman programının ilk değişim zamanına (noktasına) kadar aktif olarak kalacaktır. Bu esnada ekranda sembolü yanıp sönecektir. İSTENEN ODA SICAKLIĞININ PROGRAMLANMASI Eğer çalışma programı kış konumunda ise aşağıdaki prosedürü izleyerek istenen oda sıcaklığı ve çalışma modu ayarlanabilir: ( ) Kış + Manüel konumunda butonlarına basıldığında doğrudan ve kalıcı olarak Oda Ayar sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Normal çalışma konumuna dönmek için 5 saniye bekleyin. butonuna basın veya ( ) Kış + OTOMATİK konumunda butonlarına basıldığında doğrudan ve görerek Oda Ayar sıcaklığını ayarlayabilirsiniz ancak bu sıcaklık program zamanının bir dahaki geçiş zamanına kadar kalacağından geçici bir ayardır. Bu esnada ekranda sembolü yanıp sönecektir.
6 Kalıcı olarak iki yeni sıcaklık seviyesini ayarlamak ve program saatinin oda sıcaklığını bu sıcaklıklara göre çalıştırmak için Isıtma için Konfor ve Ekonomi Sıcaklıklarının Programlanması bölümündeki yönergeleri izleyerek yapabilirsiniz. İSTENİLEN SICAK KULLANIM SUYU (SKS) SICAKLIĞININ PROGRAMLANMASI butonuna basılığında SKS Ayar sıcaklığını görün, Sn: XX C yazısı ile birlikte ve sembolleri ekranda görünür. Yanıp sönen ayar değerini butonlarına basarak ayarlayabilirsiniz. Ayarladığınız değeri onaylamak için tekrar butonuna basın veya 5 saniye bekleyin. Eğer güncel program modu Yaz konumunda ise doğrudan görebilir ve değiştirebilirsiniz. butonlarına basarak ayar sıcaklığını MAKSİMUM KALORİFER AYAR SICAKLIĞININ PROGRAMLANMASI Maksimum değere ulaşıncaya kadar butonuna iki kez basın. Kalorifer ısıtma sıcaklığı görünür sembolü ile birlikte Mr: XX C yazısı ile birlikte ve sembolleri ekranda görünür. Yanıp sönen ayar değerini butonlarına basarak ayarlayabilirsiniz. Ayarladığınız değeri onaylamak için tekrar butonuna basın veya 5 saniye bekleyin. Algoritma düzenlemede modülasyona izin verilmemiş ise (bkz. Algoritma Düzenleme ve Parametrelerin Seçimi) direkt olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. butonlarına basarak Maksimum Ayar sıcaklığının doğrudan görülmesini ve DIŞ HAVA SICAKLIĞININ GÖSTERİLMESİ (eğer kombiye bir dış hava sensörü bağlı ise) Eğer kombiye bir dış hava sensörü bağlı ise, dış hava sıcaklığı (ekranda E: XX C yazısı) görülene kadar art arda butonuna basın. Normal çalışma konumuna dönmek için butonuna basın veya 5 saniye bekleyin. GÜNCEL SAATİN VE HAFTANIN GÜNLERİNİN PROGRAMLANMASI
7 Programlama moduna girmek için butonuna en az 3 saniye basın, sembolü altında haftanın günü yanıp sönerken sembolleri ve güncel saat ekranda görünecektir. Yanıp sönen ayarlı değeri butonlarına basarak değiştirebilirsiniz (1=Monday/Pazartesi, 7=Sunday/Pazar). butonuna basarak saat ayarını geçin. Yanıp sönen ayarlı değeri butonlarına basarak değiştirebilirsiniz. butonuna basarak dakika ayarını geçin. Yanıp sönen ayarlı değeri butonlarına basarak değiştirebilirsiniz. Normal çalışma konumuna dönmek için butonuna basın veya 60 saniye bekleyin. KALORİFER ISITMA İÇİN KONFOR VE EKONOMİ (DÜŞÜK) SICAKLIKLARININ AYARLANMASI Programlama moduna girmek için butonuna en az 3 saniye basın. ve sembolleri XX:X CA yazısı ile birlikte ekranda görülene kadar butonuna art arda basın, Oda Konfor sıcaklığı değeri XX.X olarak yanıp sönecektir. İstediğiniz sıcaklık ayarını yapmak için yanıp-sönen ayarlı değeri butonlarına basarak değiştirebilirsiniz. Cihaz bundan sonra Konfor Isıtma aralıklarında ayarladığınız bu sıcaklığa göre çalışacaktır. Tekrar butonuna basın,. ve sembolleri XX:X EA yazısı ile birlikte ekranda görünecektir, yanıp sönen XX.X Düşük/Ekonomi sıcaklığını gösterir. İstediğiniz sıcaklık ayarını yapmak için yanıp-sönen ayarlı değeri butonlarına basarak değiştirebilirsiniz. Cihaz bundan sonra Düşük/Ekonomi ısıtma aralıklarında ayarladığınız bu sıcaklığa göre çalışacaktır. KALORİFER ISITMA VE SKS ÇALIŞMA MODLARI İÇİN ZAMAN PROGRAMLAMA Zaman programı, bir günü 4 Konfor periyoduna bölen 8 zaman dilimli ardışık bir AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) aralıklarına sahiptir (bir ON/AÇMA periyodundan bir sonraki OFF/KAPAMA ya kadar). Kalorifer Isıtma Konfor periyotlarının bulunduğu aralıklarda Oda Konfor ayarına (XX.X CA) göre çalışırken diğer aralıklarda Ekonomi/Düşük Oda sıcaklığı (XX.X EA) Oda ayar değerine göre çalışır.
8 SKS Konfor periyotları farklı bir fonksiyondur ve uyumlu kombi modellerinde çalışır (örneğin; ön-ısıtmalı modeller / mikro depolamalı / SKS Konfor moduna sahip cihazlarda vb...). Programlama moduna girmek için butonuna en az 3 saniye basın, sembolleri ile birlikte güncel saat ekranda görünecektir. ve sembolleri ekranda görünene kadar butonuna art ardına basın, haftanın günü ile birlikte yanıp-sönen sembol ve sabit değer ekrana gelecektir. butonlarına basarak, ısıtma zaman programının (yanıp-sönen sembolü) gün veya gün gruplarını veya SKS (yanıp-sönen sembolü) zaman programını aşağıda açıklandığı gibi seçebilirsiniz: Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Pazar Pazartesi den Cuma ya Cumartesi ve Pazar Pazartesi den Cumartesi ye Pazartesi den Pazar a (tüm hafta) Cumartesi Pazartesi den Pazar a (tüm hafta) butonuna basarak gün veya gün gruplarını (ve veya modlarını) onaylayın. Şimdi birinci (1.) Açma/ON saati görünecek (yanıp-sönen ve yanında ). Birinci Açma ON1 zamanını butonlarına basarak değiştirebilir ve butonuna basarak 2. adıma geçebilirsiniz. Şimdi birinci Kapatma/OFF saati görünecek (yanıp-sönen simgesi görünmeyecek yalnızca görünecektir ). Birinci Kapatma OFF1 zamanını butonlarına basarak değiştirebilir ve butonuna basarak 3. adıma geçebilirsiniz. Aynı şekilde son nokta olan OFF4 e (8. adıma) kadar programlamayı tamamlayın. Normal çalışma konumuna dönmek için butonuna basın veya 60 saniye bekleyin. TEKNİK SERVİS İÇİN ÖZEL FONKSİYONLAR ALGORİTMA DÜZENLEME VE PARAMETRELERİN SEÇİMİ
9 Sabit Ayar Yüksek bir parametre, Kalorifer Isıtma ayar değerinden daha büyük olduğu anlamına gelir (diğer parametreler aynıdır). Onun miktarını görmek/değiştirmek için bu prosedürü izleyin: Programlama moduna girmek için butonuna en az 3 saniye basın ( sembolü görünür). ve sembolleri X.X hr yazısı ile birlikte ekranda görülene kadar butonuna art arda basın, Sabit Ayar değeri X.X işareti ile yanıp sönecektir. Ayar için kullanmak istediğiniz değeri butonlarına basarak 0.5 ile 6.5 arasında değiştirebilirsiniz. Normal çalışma konumuna dönmek için butonuna basın veya 60 saniye bekleyin. Bina Boyutları veya Ataleti Yüksek bir parametre, düşük reaktivite anlamına gelir ama algoritma düzeninin kararlılığı daha büyüktür. Küçük odalar için düşük atalet düşük değerler, daha büyük odalar için daha yüksek atalet daha yüksek değerler önerilir. Değeri görmek/değiştirmek: Programlama moduna girmek için butonuna en az 3 saniye basın ( sembolü görünür). ve sembolleri X.X bd yazısı ile birlikte ekranda görülene kadar butonuna art arda basın, Bina Boyutları değeri X.X işareti ile yanıp sönecektir. Ayar için kullanmak istediğiniz değeri butonlarına basarak 1 ile 10 arasında değiştirebilirsiniz. Normal çalışma konumuna dönmek için butonuna basın veya 60 saniye bekleyin. Algoritma Tipi (Oda Sensörü veya Modülasyon Hariç) Düzenleme esnasında kullanılacak algoritmanın tipi, birlikte belirli bir değişkene göre ayarlamak için seçilebilir. Değeri görmek/değiştirmek: Programlama moduna girmek için butonuna en az 3 saniye basın ( sembolü görünür). ). ve sembolleri X AL yazısı ile birlikte ekranda görülene kadar butonuna art arda basın, Algoritma Ayarının tipi X değeri olarak yanıp sönecektir. Ayar için kullanmak istediğiniz değeri butonlarına basarak 0 ile 3 arasında değiştirebilirsiniz. Her değerin farklı bir anlamı vardır : 0 AL Kalorifer Sıcaklık ayarının oda sensörü ve modülasyon özelliği iptal edilmiştir (sistem kullanıcı tarafından seçilen sabit bir Kalorifer Sıcaklık Ayarına göre çalışır : Maksimum Kalorifer Sıcaklık Ayarı oda sıcaklığı seviyesine bağlı değildir). 1 AL Kalorifer Sıcaklık Ayarının modülasyon özelliği aktiftir ancak oda sensörü özelliği iptal edilmiş (sistem, dış hava sıcaklığının belirlediği eğri üzerindeki değişken bir Kalorifer Sıcaklık Ayarına göre çalışır, ama oda sıcaklığı seviyesine bağlı değildir).
10 2 AL Kalorifer Sıcaklık Ayarının modülasyon özelliği iptal edilmiş ancak oda sensörü özelliği aktiftir (sistem, oda sıcaklığı ayarlanan değerin altında olduğunda ve ayarlanan değerin üstünde olduğunda kapatacak şekilde programlanabilen sabit bir Kalorifer Sıcaklık Ayarına göre çalışır ). 3 AL Kalorifer Sıcaklık Ayarının modülasyon özelliği ve oda sensörü özelliği aktiftir (sistem, dış hava sıcaklığının belirlediği eğri üzerindeki değişken bir Kalorifer Sıcaklık Ayarına ve aynı zamanda oda sıcaklığı seviyesine bağlı ayar değerine göre çalışır). Normal çalışma konumuna dönmek için butonuna basın veya 60 saniye bekleyin. ARIZA BİLDİRİMİ VE KOMBİNİN RESETLENMESİ/(YENİDEN ÇALIŞTIRILMASI) Kombinin çalışması esnasında bir arıza oluştuğunda ekranda Er:XX görünür, burada XX kombide oluşan arıza kodunu gösterir. Eğer arıza kodu Er:XX LC şeklinde görünürse arıza çözülebilir. butonuna basarak FABRİKA AYARLARINI GERİ YÜKLEME Ekranda CLr görünene kadar butonlarının ikisine birden 10 saniye basın ve yazı kaybolduğunda cihaz fabrika ayarlarına geri döner. Bu durumda kullanıcı tarafından yapılmış olan ayarlar (kalıcı olarak) silinir. FABRİKA PARAMETRELERİ VE EKRAN GÖSTERGELERİ LİSTESİ Fonksiyon / Gösterge Fabrika Parametreleri Çalışma programı OFF (KAPALI) Manüel Oda Sıcaklık Ayarı 20.0 o C SKS Sıcaklık Ayarı 50.0 o C Max. Kalorifer Sıcaklık Ayarı * Güncel saat 00:00 1 Oda Konfor Sıcaklığı Ayarı 20.0 o C Oda Ekonomi/Düşük Sıcaklık Ayarı 15.0 o C Sabit Ayar 3.0 o C Bina Boyutları/Ataleti 5 Kontrol altındaki Bölge 1 Algoritma Tipi 3 Donmaya-Karşı Oda Ayar Sıcaklığı 5.0 o C Kalorifer Isıtma Programı Mo (Pzt) Su (Paz) (7/7): Konfor 06:30-08:30 / 16:30-23:00 SKS Isıtma Programı Mo (Pzt) Su (Paz) (7/7) ON (AÇIK) 06:30-23:00 TEKNİK ÖZELLİKLER Kutuplaşma yaratmayan 2x0.75 mm kesitli kablo ile kombiye maksimum 50 m uzunluğa kadar bağlantı yapılabilir.
11 Yardımcı bir elektrik besleme ünitesine veya pile ihtiyaç duymaz. Kombi ile bağlantının kopmasına veya elektrik kesilmesine karşı 8 saate kadar şarj olanağı. Kullanıcı ayarlarının ve programlarının kalıcı olarak saklanması o C arasında çalışma olanağı. Ölçüm hassasiyeti : 25 o C de ± 0.5 o C İTHALATÇI FİRMA : Web : Genel Müdürlük İMMERGAS ISITMA SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. Adres: Adil Mah.Enes Sokak No: Sultanbeyli İstanbul Telefon: (0216) Pbx Faks : (0216) Web : İMALATÇI FİRMA : IMMERGAS S.p.A. Adres : VIA CISA LIGURE BRESELLO (RE) İTALYA Telefon : (0039) Pbx YETKİLİ SERVİS: İMMERGAS ISITMA SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. Adres: Adil Mah.Enes Sokak No: Sultanbeyli İstanbul Telefon: (0216) Pbx Faks : (0216) Web : Faks : (0039)