Cevap: KOMBİ ARIZALARI BURAYA
Aşağı Git Tüm Forumlar Kombi vb. Isıtma sistemleri KOMBİ ARIZALARI BURAYA
Sayfa: 1. sayfa 50. sayfa 100. sayfa 150. sayfa 200. sayfa 250. sayfa 300. sayfa 350. sayfa 400. sayfa 450. sayfa 500. sayfa 550. sayfa 600. sayfa 649. sayfa 650. sayfa 651. sayfa 652. sayfa 653. sayfa
Cevap: KOMBİ ARIZALARI BURAYA (652. sayfa)
gaz ayarı yapılması gerekiyor(bosch ntc kolay bozulmaz) turbin ile alakası yok. kombi çok eski ise eşanjör temizliğide gerekebilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @akruban
7 gün (153 mesaj)
Orijinalden alıntı: figu
Musluk sicaklik ayarini sonuna kadar aciyorum 50 dereceyi gecmiyor ve sönmuyor bu ayrinti bir yol gösterebilir 6 ay once ntc degistim acaba ntc olabilirmi
Prosestas da olma ihtimali varmi acaba
Hadi ustalar bir el atın
6 gün (153 mesaj)
Simdi denedim kiş moduna aldim sorun yok ama sicak suyu acinca su isininca kapaniyor yine ustalar hadi bir el atin kart arizaliymis dedi biri biri prosastasservis normal diyor kafayi yicem Allah rizasi icin bir yardim
Servisi aradim normal diyor Kafayi yicem yaa
Sorun yavas yavasmı oluştu yoksa biranda ı başladı
Orijinalden alıntı: 58 mustafa
Banami cevap verdiniz bana ise bunu ilkkez fark ettim servis nornal diyor biri kart ariza biri prosestin herkrs busiy soyluyo
6 gün (579 mesaj)
Ne yapmamızı bekliyon. bakılacak yerleri söyledim, kendin yapamazsın iki ntc de ölçülecek gaz ayarına bakılacak, limit sensör şöntlenecek, belki gaz valfi kilitlendi gaz kısmayı yapamıyor, kart arızası olabilir. ölçmeden bakmadan ne diyelim, eve gelen kombiciye ne yapacağını mı tarif edelim
Bu mesajda bahsedilenler: @figu
Orijinalden alıntı: ebu abdillah
Servis bugun aradim normal diyor arada kaldim akil istedim napim diye ntc olabilirmi 6 ay once dedegistim bugun denedim petekleri actim normal gidiyor ama sicak su actim su isininca atti kombi bu normai servis israrla normal diyor bende napim kime inancami sasirdim kizma be usta akil ver
4 gün (99 mesaj)
Hepside alakalı olabilir bakmadan daha fazlasını yapamayız . Siz kendiniz yapabilecek yerler varsada dokunmamanız gereken yerlerde var kombi pisiklet tamırıne benzemazki. Çok tehlikeli işler sınıfına girer.
Bu mesajda bahsedilenler: @ebu abdillah
2 gün (14854 mesaj)
dün (914 mesaj)
Alarko Seredans 36, sıcak su musluğu açılınca 5-7 sn alev alması gürültülü bir şekilde oluyor.
Sanırım bazı teknik oksijen ayarı gibi kodlar ile bu ayarlanabiliyormuş. Tabii ki servisler biliyor bu odları
Bu konuda bana Özelden yardımcı olabilecek var mı acaba ?
dün (654 mesaj)
6 yıl önce taktırdığımız Ferroli DOMI Project F 24 D model kombi, eşanşör arızası verdi. 1.400 TL fiyat çekiyorlar. Su eksiltiyor her gün. Servis gelip bakmış, eşanşör değişecek demiş.
Evde ben oturmuyorum, kiracı oturuyor. Ne yapmalı? Yeni kombi mi almalı? Şikayet var sitesinde aynı model markanın aynı sorun arızası çok var.
Yeni alsak f/p ürünü olarak ne önerirsiniz?
Merhaba kombimiz 30 arızası veriyor internette araştırdım fakat nedir ne değildir pek bulamadım.
Usta çağırmak istiyorum fakat kazıklanmak da istemiyorum öğrenciyiz sonuçta.
Kombimizin derdi nedir bilgili arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
Edit: kombinin prizini ters takınca düzeldi.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi qwerty_tr -- 16 Eylül 2019; 20:9:53 >
dün (4940 mesaj)
kronik ferroli kalitesiz valmex eşanjör delinmesi sorunu cihazı deyiştirin kurtulun
Bu mesajda bahsedilenler: @saredsa
dün (4188 mesaj)
Eşanjor temizliği için yüksek fiyat çekiyorlar :/ uygun yer bulursam ben de temizletecegim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mikailc78 -- 16 Eylül 2019; 22:11:50 >
dün (579 mesaj)
baymak 30 arızası ya gaz yoktur yada prizi tersdir
Bu mesajda bahsedilenler: @qwerty_tr
modeli doğru yazdığına eminmisin
sorun yeni başladıysa gaz basıncının ölçülmesinde fayda var. yada şöyle bi test yapabilirsiniz. ocağı açtığınızda ocaktaki yanan gaz biraz harlı yanıyorsa yani yüksek yanıp 5-10 sn sonra normale dönüyorsa gaz regülatoründe sorun olabilir
Bu mesajda bahsedilenler: @auzdil
Eyvallah hocam dediğiniz gibi priz tersmiş halloldu
24 sa. önce (914 mesaj)
Sorun pek yeni değil,
1 yıl önce bu ses süresi 2-3 sn idi, şuan bu süre 5-7 sn ye çıkınca rahatsız eden bir ses durumuna döndü.
Söylediğinizi denedim, ocak nasıl yanmaya başladı ise, aynı güçte yanmaya devam ediyor.
Oksijen karışımı ayarı sanırım bu ilk alev almayı etkileyen şey. Alarko seradans kılavuzu olmadığı için deneyemiyorum