Radyatörde kaç kw: hesaplamalar, yüzgeç sayısı, dökme
Evin ısınmasının etkili olabilmesi için kalite unsurlarını satın alması gerekmektedir. Bundan önce - güçlerinin doğru hesaplamasını yapmak.
Hesaplamalar dikkate alınarak yapılır:
Bölgedeki iklim özellikleri.
Cihazların performansını kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bunu yapmak için, alüminyum radyatör veya dökme demir, çelik, bimetal muadili 1 bölümünde kaç kW olduğunu bilmeniz gerekir.
Tavanın yüksekliği 3 m'den azsa, ısıtma cihazlarının performansı odanın alanının% 10'u olmalıdır..
Daha yüksekse,% 30 ekleyin.
Son oda için% 30 daha eklenmelidir..
Isı kaybını belirledikten sonra, cihazın performansını belirlemek gerekir (bir çelik radyatörde veya diğer cihazlarda kaç tane kW olmalıdır).
Örneğin, 15 m alana sahip bir odayı ısıtmak gerekiyor mu? ve 3 m tavan yüksekliği.
Hacmini buluyoruz: 15 • 3 = 45 m?
Talimat, 1 m ısıtma için diyor? Merkezi Rusya koşullarında, 41 W termal performans üretmek için gereklidir.
Bu, odanın hacmini şu sayıyla çarptığımız anlamına gelir: 45 • 41 = 1845 W. Bu gücün bir radyatörü olmalı.
Dikkat edin! Eğer konut şiddetli kışları olan bir bölgede bulunuyorsa, ortaya çıkan rakam 1.2 ile çarpılmalıdır (ısı kaybı katsayısı). Toplam rakam 2214 watt olacaktır.
Ardından, pildeki bölüm sayısını hesaplamanız gerekir. Ürünler için talimatlar her bir kenarın parametresini gösterir.
Buradan, bir bimetalik radyatörün ve bir alüminyum karşıtının bir bölümünde kaç tane kW'nin 150-200 watt olduğunu öğreneceksiniz. Maksimum parametreyi alın ve örneğimizde toplam gerekli güce bölün. 2214: 200 = 11.07. Bu nedenle, odanın ısıtılması için 11 bölümden oluşan bir bataryaya ihtiyaç vardır.
Odada, ısıtma cihazları pencere açıklığının altındaki dış duvara yerleştirilmiştir. Sonuç olarak, cihaz tarafından yayılan ısı optimal olarak dağıtılır. Pencerelerden gelen soğuk hava, radyatörden çıkan ısıtılmış bir akış tarafından bloke edilir.
Pik demir analoglarının bu gibi avantajları vardır:
uzun bir operasyonel kaynağa sahip olmak;
yüksek düzeyde bir güce sahip olmak;
korozyona karşı dayanıklıdırlar;
Düşük kaliteli soğutma sıvısı ile çalışan tesisat sistemlerinde kullanım için mükemmeldir.
Artık üreticiler, döküm gövdelerini dökmek için yeni teknolojilerin kullanımı sayesinde daha iyi bir görünüme sahip olan dökme demir piller (fiyatları geleneksel muadillerinden daha yüksek) üretiyor.
Ürünlerin dezavantajları: büyük bir kütle ve termal atalet.
Alt tabla, modeline göre bir dökme demir radyatörde kaç kW olduğunu söyler.
Radyatör modeli Bir bölümün watt cinsinden termal gücü
Dikkat edin! 15 m'lik bir alana sahip bir odayı ısıtmak için, güç, yani bir dökme demir radyatörün kW değeri en az 1.5 olmalıdır. Başka bir deyişle, batarya 10-12 bölümden oluşmalıdır.
Alüminyum ürünleri dökme demir analoglarından daha büyük bir termal kapasiteye sahiptir. Alüminyum radyatörün bir bölümünde kaç kW olduğunu sorduğunda uzmanlar, 0,185-0,2 kW'a ulaştığını söylerler. Sonuç olarak, on beş metrelik bir odanın standart ısıtma seviyesi için 9-10 bölüm alüminyum bölüm yeterli olacaktır.
Bu tür cihazların avantajları:
yüksek ısı transfer oranı;
Sıcaklık, termostatik vanaların yardımıyla kontrol edilebilir.
Ancak alüminyumdan üretilen ürünler, örneğin 2 kW'lık bir yağ soğutucusu olan dökme demir analogları gibi bir kuvvete sahip değildir. Bu nedenle, sistemdeki çalışma basıncında, hidrolik şoklarda, ısı taşıyıcısının aşırı yüksek sıcaklıklarındaki dalgalanmalara karşı hassastırlar.
Dikkat edin! Su pH seviyesi (asitliği) yüksek olduğunda, alüminyum çok fazla hidrojen verir. Bu bizim sağlığımızı olumsuz etkiler. Bu temelde, bu tür cihazların, soğutucunun bir nötr asitliğe sahip olduğu bir ısıtma sisteminde kullanılması arzu edilir.
Bir bimetalik radyatörün 1 bölümünde kaç kW olduğunu öğrenmeden önce, bu tür pillerin alüminyum analogları ile benzer operasyonel parametrelere sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Ancak, onlar için kendine özgü dezavantajları yoktur.
Bu şart, cihazların tasarımını belirledi.
Soğutucu akışkanın aktığı bakır veya çelik borulardan oluşur.
Tüpler bir alüminyum plaka muhafazasına gizlenmiştir. Sonuç olarak, içeride dolaşan su, kasanın alüminyumu ile etkileşmez.
Bu temelde, ısı taşıyıcının asit ve mekanik özellikleri, cihazın herhangi bir şekilde çalışmasını ve durumunu etkilemez.
Çelik borular sayesinde, armatürün yüksek mukavemeti vardır. Artan ısı transferi alüminyumdan dış kenarlar tarafından sağlanır. Bir çelik radyatörde kaç kW olduğunu bulmaya çalışarak, bimetalin en yüksek ısı transferine sahip olduğunu unutmayın - kenar başına yaklaşık 0.2 kW.
Bir çelik radyatörün 1 bölümünde kaç kW veya başka bir metalden eşdeğer olduğunu bulmak suretiyle satın alınan ürünlerin ısı transferini hesaplayabilirsiniz. Bu, evinizde verimli bir ısıtma sistemi sağlamanızı sağlayacaktır.
Bu makaledeki video, konu hakkında sizi görsel olarak bilgilendirmeye devam ediyor.
ÖncekiKanalizasyon için drenaj boruları: en az harcama ve para
SonrakiBinanın özgül ısıtma özelliği - ne olduğu ve nasıl
Radyatör ekranı: seçim, metal ürünler, ahşap, plastik ve cam
Bir kanalizasyon yükselticisine nasıl çakılır
Özel bir evin temel ve ek alternatif ısıtması
Basınçsız borular - her türlü ve özelliklerini inceliyoruz
Polimerik malzemelerden yapılmış borular lehim nasıl
Silme ve temizleme yöntemleri
Hava menfezleri: odaya hava girişi sağlıyoruz