Radyatör bölümü: ana yapı tipleri ve karakteristik
Bir evde yaşamanın rahatlığının, özellikle soğuk mevsimde, özellikle odalarda optimum sıcaklığın korunmasına bağlı olduğunu herkes kabul eder. Bu nedenle bugün size doğru radyatörlerin nasıl seçileceğini - ihtiyacınız olan metrekare başına kaç bölüm olduğunu ve en doğru ve gerçekçi sonucu elde etmek için gerekli tüm hesaplamaları bağımsız olarak nasıl gerçekleştireceğimizi düşüneceğiz.
Ana yapı tipleri ve özellikleri
1 m2'ye kadar kaç tane radyatör bölümüne ihtiyacınız olduğunu sormak isterseniz, öncelikle iç mekanlarda hangi tip pillerin kullanılacağını bilmeniz gerekir, çünkü ürünlerin özellikleri oldukça farklıdır. İşte bu yüzden size en popüler seçeneklerin özelliklerini anlatacağız, 500 mm'lik bir merkezi mesafeye sahip seksiyonel yapılar esas alındı:
Dökme demir Bu yapılar herkes tarafından iyi bilinir, bir yüzyıldan uzun süredir kullanılmaktadır ve hala çok yaygındır ve dayanıklılık, düşük kaliteli soğutma sıvısı ve korozyon direncine karşı bağışıklık ve bu seçeneğin fiyatı düşüktür. Verimliliğe gelince, bir bölüm yaklaşık 100 watt verir, daha yüksek değerler dokümantasyonda gösterilir, ancak gerçek değerler daha düşüktür.
çelik Bu ürün grubu, düşük maliyet, iyi ısı yayılımı ve düşük ağırlık ile karakterize edilir, eksillerden hidrolik darbelere karşı dengesizlik tahsis edilmeli (bu nedenle, bunlar bireysel ısıtma sistemlerinde en iyi şekilde kullanılır) ve soğutma sıvısı bulunmadığında sistemde daha fazla korozyona neden olmalıdır. Isı transferine gelince, ürün konfigürasyonuna bağlı olarak 120 ila 140 watt arasında değişir.
alüminyum Bugün çok sayıda avantajı olan çok sayıda avantajı vardır: düşük ağırlık, bu sayede ellerinizle kurulum işlemini kolaylaştırır, yüksek ısı transferi (bir bölüm yaklaşık 200 watt verir) ve düşük maliyettir. Bazı kusurlar sistemde korozyon işlemlerine neden olduğu için, hidrolik darbelere karşı düşük direnç ve ısı taşıyıcının kalitesine olan talepleri not etmek mümkündür.
bimetalik İlk olarak, bir bimetalin ne olduğunu anlatacağız, bu, içinde çelik bir çekirdek bulunan alüminyum bölümleri temsil eden bir yapıdır. Bu cihaz sayesinde, ürünlerin güvenilirliği birçok kez artar ve ısı transferi çok yüksektir, bu nedenle ortalama bir bölüm 150 ila 180 watt verir. En büyük dezavantaj, ürünlerin yüksek maliyetidir.
Dikkat edin! Radyatörünüzün ısı yayılımını en üst seviyeye çıkarmak için, sistemi yılda en az bir kez yıkamak gerekir. Gerçek şu ki, radyatörlerin içindeki 1 milimetre tortu bile, verimliliğini% 15 oranında azaltmaktadır ve bu sadece ısının kalitesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda enerji taşıyıcılarının maliyetinin artmasına da neden olur.
Temel yerleşim seçenekleri
Şimdi, belirli bir oda için bir ısıtma radyatörünün bölümlerinin sayısını nasıl seçeceğimizi anlayalım, birçok teknik var, sadece uygulamak için en kolay olanları göreceğiz ve nispeten doğru bir sonuç vereceğiz.
Bu seçeneği kullanırsanız, aşağıdaki ilke tarafından yönlendirilmeniz gerekir: Bir orta duvar ve bir pencereye sahip olan yüksek katlı bir binada yer alan, merkezi Rusya'daki tesislerde, gerekli ısı gücü m2 ​​başına 100 W'dir. Tavanların yüksekliği 2,8 metreyi geçmemelidir.
Belirli bir örneği düşünün, sadece odada ne kadar m2 olduğunu bilmek zorundasınız:
Bir pencere ve bir dış duvar ile 15 metrekarelik bir odamız olduğunu varsayalım ki, içindeki tavanların yüksekliği 2.5 metredir;
Isıtma için 50 mm merkez mesafeli dökme demir radyatörler kullanılacaktır;
Hepsi çok basit: 1 m2 için radyatör bölümlerinin sayısı 1, yani 15 metre için 15 bölüme ihtiyaç var. Tabii ki, sistemde 90 dereceye eşit bir soğutma suyu sıcaklığı varsa, akülerin ısı çıkışı yaklaşık 150 watt olacaktır ve 10 kenarınız olacaktır, ancak pratikte neredeyse böyle bir durum yoktur, ortalama olarak, sıvı 70 dereceye kadar ısıtır;
Köşe odası veya 3 metre veya daha yüksek tavan yüksekliğiniz varsa, duvar yalıtımının kalitesine ve kullanılan pencere bloklarının türüne bağlı olarak, sonuç 1.2-1.3 ile çarpılmalıdır.
Dikkat edin! Yukarıda sıralanan tüm faktörlere ek olarak, radyatörlerin montaj türü ve bunların bağlantılarının türü de önemlidir, bu nedenle bu nüansları dikkate alın ve gerekirse son sonuçta değişiklikler yapın.
Çevrimiçi hesap makinelerinin kullanımı
Bu tür bir hesaplama yapmak için gerekli talimatlar da çok basittir, en önemli şey, ek faktörlerin azami sayısını dikkate alan iyi bir program ile kaliteli bir kaynak bulmaktır. Bu, radyatörlerin bir veya daha fazla varyantı için kaç metrekare yeterli olacağını belirlemenin tek yolu budur.
Hesaplamalar gelince, bunlar basit:
İstenen tüm verileri program alanlarına girin., daha güvenilir ve doğru olduklarından daha iyidir, çünkü hesaplamaların doğruluğunu etkiler;
Hesap makinesinde herhangi bir ölçüt yoksa, sonucu yalnızca belirli bir dizinle çarpın (örneğin, radyatörlerin yeri her zaman dikkate alınmaz, ancak kaç tane radyatör bölümünün gerekli olduğuna karar verilirken, bu faktör göz ardı edilemez).
Hacim bazında hesaplamalar
Bölümlerin sayısının çok doğru bir şekilde hesaplanmasına olanak sağlaması açısından oldukça popüler bir seçenek olarak, bazıları elde edilen değerin aşırı olduğundan emin olmakla birlikte, radyatörü gerekli 10 yerine 12 bölüme koymak ve regülatör kullanarak istenen sıcaklığı korumak için radyatörü 8 bölüme yerleştirmekten daha iyidir. daha fazla don ek ısıtıcıları kullanın.
Bu teknikle ilgili olarak, bu basittir: odanın gerçek uzunluğunu, genişliğini ve yüksekliğini ölçmek ve birbiri arasındaki değerleri çarpmak gerekir, sonuç kübik metre cinsinden hacim olacaktır. Bu değer 41 ile çarpılır - bu tam olarak metre küp havaya ne kadar vat miktarı gereklidir, iyi yalıtım ve enerji tasarruflu çift camlı pencereler kullanımı, her metreküp için 34 watt yeterlidir.
Hesaplarken radyatörün ısıtıldığı bölümün büyüklüğünü düşünün, bazen odanın özelliklerinden dolayı radyatörleri planlanandan daha düşük bir değere koymanız gerekir.
Bazı geliştiriciler, hesaplama yanlış yapılmışsa ve radyatörlerin ek bölümlerinin yüklenmesi gerekiyorsa ne yapmaları gerektiğini soruyorlar? İki çözüm olabilir - ya zaten yüklenmiş olan yapıya eleman ekleyiniz (genişliği 16 kabureti geçmemelidir), ya da ayrı bir batarya koymalı, hepsi hangi seçeneğin uygulanmasının daha basit olduğuna ve belirli bir odaya daha uygun olduğuna bağlıdır.
Herhangi bir geliştirici tarafından radyatörün gerekli sayıda bölümünü hesaplayın, ana şey önemli nüansları gözden kaçırmamak ve sadece kaliteli ürünleri kullanmak değildir. Bu makaledeki video, bazı sorunları daha ayrıntılı bir şekilde çözmenize yardımcı olacak, hesaplamaları daha da iyi hale getirmenize yardımcı olacaktır.
ÖncekiMuslukta su basıncı ne olmalı, nasıl ölçülmeli ve gerekirse
SonrakiSokak duşu: yaz sıcağında serinlemek isteyenler için basit
Verimli ve küçük evler için soba tezgahlı ısıtma ve pişirme
Duş aksesuarları: sulama olabilir, bar, anahtarı, halka
Hangi yağ soğutucu daha iyidir: ürün avantajları, seçim,
Vermek için bir septik tank nasıl seçilir
Açık duş kabini: kompakt banyolar için en uygun çözüm
Yaz duşu için namlu: seçim ve kurulum özellikleri