Gaz ve Sıvı Yakıt Regületörleri - ONURMAK - Gaz Yakma Sistemleri
GAZ ve SIVI YAKIT REGÜLATÖRLERİ
Akış kontrol regülatörleri
Sıvı yakıt regülatörü
ZEROGOVERNER / BZR-REG SERİSİ
Gövde ve valf haznesi (model 6,8,12)
Gövde ve valf haznesi (model 16,20,24 )
Güçlendirilmiş ve tavlanmış G-ALSi 9
nitril lastik naylon
Max basınç diferansiyeli
Max turndown aralığı
düşük akım ± 0.25 mbar
tam akım ± 0.6 mbar
Venturi karıştırıcılarının gaz regülasyonları Oransal karıştırıcıların gaz regülasyonları Herhangi bir tip besleme hattının gaz regülasyonları
Sıfır regülatörlerin amacı, likit basıncını ,hava basıncına eşitleyecek şekilde indirgemesidir.Bunlar,çift diyaframlı regülatörlerdir.Birincil diyafram,ki buna aynı zamanda dengeleyici diyafram da denir,valfin gaz girişi odacığı ile,ana diyaframın altındaki odacığı bölmektedir;ikinci diyafram ise,diyaframın kendi alt odacığının çıkış basıncı ile,üst odacığın basıncı arasında dengeleyici olarak çalışır.
Mil yayı,ana diyaframı ve valf parçalarını karşı koyabilecek ölçüde güçle destek olur ve böylelikle valfi kapalı konumda tutar.Ana diyaframın altındaki çıkış basıncı,üstündeki basınçtan az olduğu taktirde,güçlerde bir dengesizlik oluşur ve valf, gazın akması için açılır.Ana diyaframın her iki tarafındaki basınç tekrar eşit olduğu zaman,valf kapanmak için hareket eder fakat yine de,basınçları denk tutmaya yetecek kadar açık kalır.(Balanced Zero Regulator- Dengelenmiş Sıfır Regülatörü ismi buradan gelir).Sızdırmazlık diyaframı,valf diskinin etkin alanına eşit olacak şekilde tasarlanmıştır.Giriş basıncındaki dalgalanmalar da böylelikle bu iki eşit alan sayesinde dengeli hale sokulur.
Üst diyafram odacığı normalde atmosfere açıktır.Öte yandan aşağıdaki diyafram odacığı,impulsa bağlantılı olarak çıkış basıncına tabi tutulur. Her iki odacıkta eşit miktarda basınç olduğu taktirde,valf kapalı olarak kalır;üst ve alt odacıklar arasında bir basınç dengesizliği olduğu zaman (üst odacıkta yüklenmeye bağlı olarak pozitif basınç yada alt odacıkta Venturi Mikserinin emişinden kaynaklanan negatif basınç), valf aşağı doğru hareket eder ve sisteme daha çok gaz gelir.Akıştaki değişiklikler bağlanmış sistem tarafından gerekli kılındığı gibi ,çıkış basıncında hafif değişiklikler ve ana diyafram üzerindeki gücün üzerinde de bazı küçük dengesizlikler olacaktır.Bu hassas diyafram,gerektiği gibi,güç dengesini getirmek için aşağı yada yukarı doğru hareket edecektir.
Özel kompansatörden geçen akım,akıma oransal olan bir hız durumu üretir.İtiş gücü çıkış basıncıyla birleştirildiği zaman, alt diyafram odacığına gönderilir ve otomatikman valfi sabit dağıtım basıncı sağlayacağı şekilde ayarlar.
Pyronics firmasınca geliştirilmiş regülatör, akış anında,en yüksek hassasiyeti sağlayacağını garanti eder. Mükemmel tasarım sonucu yerleştirlmiş parçalarında hiç sürtünme olmadan,hızlı,pozitif tepkiyi temin eder.BZR regülatörleri bütün yanma sistemlerinin üzerinde güvenilir,kesin gaz akış kontrolünü garanti eder.