Doğalgaz Kombisi Önerisi Sayfa 5
Hepiniz hoş geldiniz.Büyüyüp gelişebilmek için yazılarınızı,takibini ve desteğinizi bekliyoruz.Özgür bir forum için hep beraber birlikte başarmak dileği ile.
Trak59, anonim112, hknky hoşgeldiniz.Diğer forumdan süresiz banlandığım için özelden sizlere cevap veremedim fakat ilgili arkadaşların sizlere ulaşmasına katkıda bulundum. Bu forumda bu konu kısa sürede çığ gibi büyüyecek inşallah.Tekrar hoşgeldiniz, hayırlı forumlar.
(Son Düzenleme: 07/01/2015, 11:18, Düzenleyen: mcfe.)
Evleri 50-55 derece kombi ısısında kışın genelinde ısıtabilecek (extra günlerde belki 60) tesisatı oluşturduktan sonra, kombi ve peteklerin görevi bitiyor, piyasada genellikle bu dahi becerilemiyor, dükkana şikayete gelen ve bizlerin doğalgazcı olduğunu hatırlayan komşularımıza gittiğimde genelde 70 lerde yanan kombiler ve 18-19 derecelik ev ısılarıyla karşılaşıyorum, işte 2.acı fatura iyileştirme bedelleri olarak 1500-2500 TL yi bulan farklar bu zaman ortaya çıkıyor.
Ben bu kısımı % 99,5 ile hatasız geçiyorum ama evin ısıyı tutamama durumuna yapacak bişey yok. Radyatör iyileştirmesi ile dün 70 de ısınmayan daireyi 50 de 23 dereceye getirmeyi başardık(dün kar vardı ) ama 4 yanı açık ve 2008 den bu güne 7000 m3 gaz yakarak ısınmayan dairenin sadece ısınmasını temin ettik, belki aynı 400 tl lik faturalar gelecek ama ısınacak.
çatı altına 8 top yani yaklaşık 100 m2 rulo 8 cm izocam için 320 tl fiyat aldık, bunu sererse teorik olarak %25 az yakacak, 4 tarafı boş evin belki duvarlarına içden izole ederse yakıtı %25 azaltacak, tam boy sürgülü cam yapma merakımız var ama 2 metre sürgülü camın arasından rüzgar üflüyor bunu engellemezseniz yakıt yakarsınız.
*Bizim yalıtıma kadar yapacaklarımız belli, evin mevcut haline bakarak koyabileceğimiz en büyük petekleri koymak
*Radyatör vanalarını ECA ,plastik vana veya markası iyi olmayan gidiş vanalarından değil GK(günay kalıp) tarzında geniş vana üreten bir malın hem gidiş hem dönüş vanasını kullanmak
*Radyatör arkasına kesinlikle izopan kullanmak
*kombi altı vanaları plastik ise metal ve geniş tiplerle değiştirmek, baymak metaldir ama geniş değildir, mini vanalar metaldir ama geniş değildir, yani her metal iyi değildir.GK markanın bence en iyi olduğu bellidir.
*kombi altına keskin dönüşlü plastik malzeme kullanmak yerine bakır aksesuar kullanmak
*kombiyi açık balkona koymamak, eğer koydurmak mecbursa, 130 cmlik daha kalın ve çift kilitli kombi ve boruları %100 içine alan bir dolap yaptırmak, hatta kombi kuzeyde ise dolabı da izole etmek.
*kombi altına inen boruları duvara izole de yaparak gömdürmek veya izole yaparak ayrı bir dolap yaptırmakç
-Ter.vanayı yere paralel olarak taktırmak, UK tipi Danfoss veya Siemens vana hem yere paralel hem de yana doğru olduğu için eşyadan etkilenmiyor, ECA öne baktığı zaman zaten ucuz ve basit olan gövdesi en ufak darbede kırılıyor, zaten ECA ter.vana fiyatı ucuz olmasa firmalara para kazandırmasa kimse takayım demez, sizin dikkat edeceğiniz ECA da olsa iş görmesi için yere paralel olmasını sağlamak.
bölgenizde bakır boru yapan varsa daire başı maliyeti plastikden 600-1000 tl arası daha fazladır ama 1.5 yıla varmaz,sirkülasyon kolaylığı ve ısıyı kaybetmeden hızlı dolaşım ile peteklere ulaştırdığı için, kombiyi daha kısıkta kullanmayı sağlaması açısından amorti etmektedir.Görüntü kibarlığı da cabası, ama yapan yoksa plastik boruları 25 lik ve üzeri çektirerek de bu halledilir, o zaman fiyat farkı 500 lere iner...
(Son Düzenleme: 07/01/2015, 12:48, Düzenleyen: Biray Doğalgaz.)
airfel 33 dkek radyatör almayı düşünüyorum 60/110 ddplus yerine airfell 33 dkek 60/110 ısıl gücü arttırmak için , radyatör metrajını uzatmak yerine genişletmek amacıyla ,düşünceme göre bu radyatör yaklaşık olarak 60/160 ddplus kadar ısıl güç verir. sizce doğru bir tercih mi ve bu ısıl gücü alır mıyım ?
(07/01/2015, 04:31)anonim112 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: olay budur işte bende geldim aramadığım yer kalmadı sizi )
(07/01/2015, 12:44)Biray Doğalgaz Nickli Kullanıcıdan Alıntı: bölgenizde bakır boru yapan varsa daire başı maliyeti plastikden 600-1000 tl arası daha fazladır
Ah be üstadım gelde bu yazdığına cevap yazmada dur sen herkesi kendinmi sanıyorsun kesşe adam gibi adam bulaydımda 1500 tl fark vereydim aradaki fark bizim buralarda 2000 TL den başladı ben tesisat yaptırırken sonrada vaz geçtim zaten mobil yaptım
İzmirde olupta sizin tecrübenizden faydalanma şansı olanlar aslında ne kadar şanslılar ,üç kuruş az vereyim deyipte işin dandiğine kaçanların ise vay haline hesapta uyanıklar ya kar yapıyorlar şaşayım akıllarına
Hey millet nüfus kalabalıklaşıyor bakıyorum da burada Keremecem ne zaman geliyormuş ziyaretimize acep bilen yokmu
Haaa bir kişi daha var aslında; ismini telaffuz etmeyeceğim zaten anlayan da anlamıştır ''arife tarif gerekmez'' duydu ise burayı kesin uğrayıp bir bakıp gidiyordur dayanamaz asla.
(Son Düzenleme: 07/01/2015, 22:58, Düzenleyen: canturkkara.)
Burayı zar zor buldum. Ben de buralardayım artık. Konuyu takip ederek tesisat ve kombi konusunda sayenizde bilgileniyorum.
Forum yavaş yavaş canlanıyor. Ama bir eksik var.
Kerimcem olmadan, ortalık karışmadan, sinirler gerilmeden, onun bunu kuyusu kazılmadan tadı olur mu buranın bilemiyorum.
Tamam tamam şaka yaptım.
Demirdöküm nitromix servis paneline nasıl giriş yapılabilir?İnternette bulamadım.Servis geldi birşeyler yaptı evin metrekaresine göre kombiyi ayarladım diyor ama ne nedir anlamadım.(Arkadaşımın kombi açılışında görmüştüm)Kendi evimde bu ayarlar yapılmadı.Faydası veya zararı nedir acaba.Bir fikri olan varmıdır?
panel girişi alttaki vidaları sökerek ama parametre ayarlarını laptop benzeri bir aletle yapıyorlar, max. kapasite ve min.max dereceleri ve derece aralarını buradan ayarlayabiliyorlar, mesela sıcaklık farkını 15 veriyor kombi fazla beklesin diye veya 5 veriyor az beklesin diye ev çabuk soğuyacak büyük evse farkı az tutuyorlar, siz ev rahat ısınıyorsa öncelikle pompa ayarını 3 den 2 ye alın, yavaş geçen su aynı alevde daha fazla enerji alarak geçiyor ve az da olsa tasarruf sağlıyor, elektrik ve gürültü den de tasarruf oluşuyor.
(Son Düzenleme: 08/01/2015, 01:06, Düzenleyen: Biray Doğalgaz.)
Zart Forum ' a girdim az önce sabahtan beri yazan yok Onlar kim bizi banlamak kim? Bang bang bang !!! diye sıktılar kendi ayaklarına.
Bu borulama şekline ne dersiniz. Avantaj sağlar mı?