Klima montaj örnekleri Sayfa 24
Güzel bir iş çıkarmışlar.
(11/08/2018, 15:33)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Güzel bir iş çıkarmışlar.
Samsung ta vafori montajım bu abi kimsede düşüncemi değişteremez
Bir tanede ben ekleyeyim. Profesyonel montaj ..
benim montajımın nesi var
Üst düzey montaj. Kolay kolay herkes yapamaz.
ilk montaj ve ev taşıma nedeniyle sök tak dahil 8 defa montaj yaptırdım, hepsi yetkili servisti.
1-Dış ünite üzerindeki vanaların yalıtımı 10-20 cm civarında yapılmıyor veya kısa geliyor, bakır borular açıkta bırakılıyor, yalıtım malzemesini aldım, hep kendim yalıtım yapmak zorunda kaldım.
2-Drenaj bağlantıları düzgün yapılmıyor, balkonda aşağı zemine indirilip bırakılıyor, balkondaki tozlanma ile klimadan akan su birleşip balkon çamur gibi rezil oluyor. Boru alıp drenajları balkon su giderine kadan hep kendim döşedim.
Dış ünitenin drenajını sadece bosch servisi yapmıştı diğerleri hak getire. Dış ünite drenajlarını iç ünite ile de hep ben birleştirdim.
3-Bazı servislerin Dış ünitelerde kullanılan takozların kesiti çok ince titreşimi emmiyor, duvarlar zaten yalıtımsız dandik olunca çok zırıltı oluyor.
Kalın kesitli takozlardan alıp hep kendim değiştirdim.
Bu işleri yapan arkadaşlara nacizane tavsiyemdir, bu hususlara dikkat ediniz.
(Son Düzenleme: 15/08/2018, 12:11, Düzenleyen: oklit.)
2 nolu madde hakkında bir açıklama yapayım. Balkon içi gibi yerlerde, balkon su gideri klima dranaj çıkışından uzakta ise balkon da yerden düz şekilde hortum ilave etmeyin Eğerki dranaj belli bir eğim ile gitmezse bir süre sonra, tıkanma hava yapma gibi durumlardan dolayı klimanız içeriden su akıtabilir
Haklısınız, bu noktada inşaat işçiliği devreye giriyor fayansların döşenme eğiminin su giderine doğru eğimli olması gerekiyor.
yukarıda yazdıklarıma ek olarak;
4-vakum olayı, ben vakum olayını bilmiyordum, taki rota klimayı alana kadar. Daha önce yapılan montajların hiçbirinde vakum yapılmamıştı. Zaten forumda da anlatılmış, Klimanın sağlıklı çalışması için mutlaka vakum yapılmalı.