Entes Rg3 12c arızalı kondansatör tespiti | Kontrol Kalemi Forumları
Konbuyu başlatan mucahit-95
Yeni elektrik elektronik müh.mezun oldum kendi işletmemizde cezaya girdik kondansatörlerde azızalı olanı tespit edip degiştirecegim. Kompanzasyon hakkında yüzeysel bilgiden fazla bilgim yok ama kontrol 2 ugrastım. Çokta acemi degilim. Arızalı kondansatörü nasıl tespit ederim. Affınıza sıgınarak yardım istiyorum şimdiden teşekkür ederim.
En kolay yolu üzerindeki yazan İn akımını pens ampermetreyle ölçmektir. %10 dan fazla yazan değerden düşükse olctugun akim o kondansatörü yenile.
Senin kondansatörün üzerinde anma akımı yazıyor, kompanzasyon panosunda manuel oto mandal butonu varsa, manuele al 1.kademe start ver pensampermetreyle 3 fazdan geçen akımları ölç, kondansatör etiket değerindeki akımdan düşük amper okuyorsan değiştir.
Yapışık kontaktör varmı ölçü aletiyle kontrolet, atık siggorta varmı tahminimce reaktiften cezaya girdiniz.
Çok teşşekkür ederim 2 tane kontaktörün bacakları sıkıntıydı degiştirdik . 5 kvar lık ve 2 tanede microfaratlık kondansatör degişti sprun çözüldü. Tekrar teşekkür ederim
Tepkiler: by lent, şef112 ve sami inci
Tekrar rahatsız ediyorum kusura bakmayın aklıma takılan 1 soru var ben bu sisteme fazladan 10 hplik elektrik motorlu su dinomasu ekliyecegim ama. Aktif gücümle cos faktörünü nerden ögrenebilirim. Şuan cos kaçta benim sistemim bu entesten felan bakabiliyormuyum ona göre kondansatörleri degiştirecegim .Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim .
Rölede,istediğiniz değerleri görebilirsiniz.
Toplam: 1,950 (Kullanıcı: 64, ziyaretçi: 1,886)