Bosch VRF SDCI Serisi – Bosch Vrf Klima, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri
0216 336 72 71|info@zenta.com.tr
Bosch Vrf Katalog
Bosch VRF Klima İç Üniteler
Bosch VRF Klima Dış Üniteler
Bosch VRF SDCI Serisi	zenta	2018-10-14T13:22:33+00:00
Bosch VRF SDCI Serisi
Bosch VRF SDCI Serisi dış üniteler, birinci sınıf soğutma ve ısıtma verimliliği ve 72HP iledünyanın en büyük kapasitesine sahiptir. Bu üniteler, 1.000 m gibi uzun boru tesisatı ve 110 m gibi daha uzun kot farkı sunarak, büyük ölçekli ve yüksek katlı binalar için geniş uygulama alanı ile mükemmel bir seçim sunar.
Önerilen Kombinasyon Tablosu
Dış Ünite Özellikleri
Dış Ünite Boyutları
Geniş dış ünite yelpazesi
Dış ünitelerin kapasite aralığı, 2HP’lik artışlarla 8HP’den 72HP’ye kadardır. Toplam dış ünitelerin %130’una kadar kapasiteye sahip maksimum 64 iç ünite, tek bir soğutma sisteminde bağlanabilir.
İç ünite adeti
Tek bir dış üniteye 64 adete kadar iç ünite bağlanabilir; bu kapasite büyük binalar ve projeler için uygundur.
V4+ S serisi, -20°C ile +48°C aralığındaki sıcaklıklarda dengeli şekilde çalışır.
Uzun boru mesafeleri
Yüksek harici statik basınç
Maks. 60Pa harici statik basınç, yerleşik kurulum için esnek şekilde dış ünite için özelleştirilebilir. Tüm dış üniteler, varsayılan şekilde standart bir 0-20Pa
harici statik basınç ile donatılır. 20-60Pa, 12HP modeli için özelleştirilebilir ve 20-40Pa da diğer modeller için özelleştirilebilir.
buy Cialis Jelly online cheap, acquire lioresal.
Yüksek COP/EER değerleri
8HP kategorisinde EER=4,29’a kadar soğutma ve COP=4,39’a kadar ısıtma yapılabilir.
FULL DC inverter teknolojisi
FULL DC inverter kompresörleri, kapasite çıkışının daha iyi dağıtılmasını sağlar ve her zaman enverimli aralık olan 60-140HZ değerlerinde çalışır.
Verimliliği normalden %30 daha yüksek hale getirir.
Sistem, çalışma yükü ve sistem basıncına göre, minimum enerji tüketimi ve maksimum performans sağlamak için DC fanının hızını kontrol eder.
Yüksek performanslı ısı değiştirici
Yeni tasarlanmış pencere fitilleri ısı değişim alanını genişletir, hava direncini azaltır, daha fazla güç
tasarrufu sağlar ve ısı değişim performansını artırır.
Su emen film fitilleri ve içi dişli bakır borular, ısı değişimi verimliliğini optimize hale getirir.
12°C’ye kadar aşırı soğutma derecesine ulaşılabilen, yenilikçi tasarımlı yüksek verimli ısı değiştiricisi,
sistem direncini azaltarak güvenilirliği geliştirir.
Dış ortam sıcaklığı 35°C iken, soğutma gazı 37,1°C’ye soğutulabilir, böylece sadece 2,1°C sıcaklık
farkıyla yüksek ısı değişimi verimi elde edilebilir.
Gece sessiz çalışma modu
Yüksek konforlu dış ünite gece boyunca çoktan seçmeli sessiz mod sunar. Süper sessiz çalışma modu, ses seviyesini minimum 45dB (A)’a kadar azaltabilir.
Akıllı defrost teknolojisi
Akıllı defrost özelliği, defrost süresine sistemin gerçek gereksinimine göre karar vererek, gereksiz defrost ile ısıtma kaybını azaltır ve iç ortam tarafını daha konforlu hale getirir. Defrost süresi, özelleştirilmiş defrost valfına bağlı olarak 4 dak. kısaltılabilir.
Daha Kolay Kurulum ve Servis
Basit sinyal hattı bağlantısı
Merkezi kumanda (CCM03 veya CCM30), arzu edilirse içeriden ya da dışarıdan (XYE terminalleri) bağlanabilir. Sadece bir PQE iletişim kablosu grubu, hem iç hem de dış ünite için iletişim sağlar. Bu şekilde iletişim bağlantısı daha kullanışlıdır.
Dış ünite, adresleri iç ünite için otomatik olarak dağıtabilir. Kablosuz ve kablolu kumandalar, her iç ünite adresini sorgulayabilir ve modifiye edebilir.
Kapasiteler aşağıdaki şartlara bağlıdır:
Soğutma: İç mekan sıcaklığı 27°C KT/19°C YT; Dış ortam sıcaklığı 35°C KT/24°C YT.
Isıtma: İç mekan sıcaklığı 20°C KT/15°C YT; Dış ortam sıcaklığı 7°C KT/6°C YT.
Boru uzunluğu: Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m, kot farkı sıfırdır.
Yukarıdaki model kombinasyonları fabrika tarafından önerilen modellerdir.
*18HP modeli özelleştirilebilir.
Bağlantı borusu çapı, toplam eş değer sıvı hattı uzunluğunun 90 m’den daha az olması durumuna dayalıdır. Toplam eş değer sıvı hattı uzunluğu 90 m’den fazla olduğunda,
bağlantı boru çapını seçmek için lütfen teknik kılavuza başvurun.
Tam değerler, yarı yankısız odada, ünitenin 1m önünde ve yerden 1,3 m yukarıdaki bir konumda ölçülür.
Geniş Uygulama Aralığı
Vrf Klima İç Üniteler
İnce & Orta Statik Basınç Kanalı
Kompakt Dört Yönlü Kaset
Kompakt İki Yönlü Kaset
Kompakt Tek Yönlü Kaset
Yer ve Tavan Tipi
Yüksek Statik Basınçlı Kanallı
Vrf Klima Dış Üniteler
Bosch VRF DCI Serisi
Bosch VRF MDCI Serisi
Bosch VRF RDCI Serisi
Klima Kontrol Sistemleri
Ahu Kontrol Kutusu
BVIM Akıllı Yönetim Sistemi
Haftalık Programlı Merkezi Kumanda MD-CCM09
İç Mekan Merkezi Kumanda
Kablolu Kumanda (HWRC – WRC-HR)
Kablolu Kumanda (WRC-HP)
Kızılötesi Sensör Kontrol
LonWorks® BMS Ağ Geçidi
Otel Odası Kartı Arayüz Modülü
© Copyright 2017 | Tasarım