Buhar Kazanı ZFR, ZFR-X
UNIVERSAL Buhar KazanıZFR, ZFR-X
ZFR tipi buhar kazanı, üç geçişli teknolojiden yararlanılarak tasarlanmış, bütünüyle bağımsız iki alev borusu ve duman gazı kanallarından oluşan, silindirik bir kazandır. Yüksek kapasite aralığında güvenilir bir buhar ve ısı kaynağı.
Yanma odaları ayrı çift külhanlı kazan, tek brülör ile kullanıma da uygundur. Arka duman sandığının silindirik gövdenin içerisine yerleştirildiği üç geçişli çalıştırma prensibinin patenti 1952 yılında alındı.Modüler tasarım özelliği ile ekonomizör ve buhar kızdırıcı kolaylıkla ilave edilebilir.Kazanın alev ve duman tüpleri,su tarafı ve buhar haznesi Termodinamik açıdan optimize edilmiştir.Tek brülörlü kullanımda dahi kazanın radyant ve konveksiyon ısıtma yüzeyleri benzersiz bir dinamizim sağlar.Yakıt tarafından sağlanan ısı enerjisi kazanın su tarafındaki akış optimizasyonu sayesinde malzemelerde stres yaratmadan buhara çevrilir.
Yüksek basınçlı doymuş buhar
Üç geçişli çift külhanlı kazan teknolojisi
18,000 ila 55,000 kg/h
235 °C'ye kadar
300 °C'ye kadar
ZFR buhar kazanlarının temel kullanım alanları, tüm büyük işletmeler,endüstriyel ve proses odaklı fabrikalar ve kamu kurumlarıdır.
Tüm silindirik kazanlarımız, tüm donanımlar dahil olacak şekilde tamamen çalışır halde ünitelerdir. Temel donanım düzeyine, kazan gövdesi, kontrol ve emniyet teknolojisi, brülör ünitesi, bir pompa modülü, bir terminal kutusu ve kullanımı kolay BCO panelli bir elektrik kabini dahildir.
WTM su şartlandırma modülüWSM su servis modülüCSM kondens suyu servis modülüBEM blöf, genleşme ve soğutma modülüPM pompa modülüEHB genleşme, ısı kazanımı ve blöf modülüVC buhar soğutucuWA su analiz cihazıEHM genleşme ve ısı kazanımı modülüGRM gaz Regülasyon modülü OCM sıvı yakıt sirkülasyon modülü OSM yakıt hazırlama unitesi OPM sıvı yakıt ön ısıtıcı SCO Sistem kontrol ECO1 Ayaklı baca gazı ekomomizörü ECO6 Yoğuşmalı baca gazı ekonomizörü
Son derece yüksek işletim verileri şeffaflığı ile PLC tabanlı kazan kontrolüEntegre ekonomizör, yüksek kaliteli izolasyon malzemeleri ve 3 geçişli kazan tasarımı sayesinde yüksek verimlilikDeğişken buhar taleplerinde bile sabit buhar basıncı ve buhar kalitesiSUC otomatik başlatma, bekleme ve kapatma fonksiyonuFarklı yanma sistemlerine uyumMümkün olan en iyi kazan brülör uyumu ve sistemleri sayesinde düşük emisyonlar ve yüksek verimSağlam ,dayanıklı güvenilirTüm yüksek basınçlı kazanlar Avrupa Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine göre sertifikalandırılırGeniş modulasyon aralığıModüler teknoloji sayesinde geliştirilebilirÖn ayarlı kazan kontrol parametreleri sayesinde kolay devreye almaHazır konnektörlü bağlantılar sayesinde kolay kablolama
Ana ebatlar ZFR
Ana ebatlar ZFR-X
İndiriniz (PDF 0.3 MB)
Bu serinin üstün nitelikli ve sürmekte olan başarısının temelini, patentini 1952 yılında almış olduğumuz üçlü geçiş teknolojisi oluşturur.
Doymuş buhar yerine kızgın buhara ihtiyaç duyulursa, ön duman sandığı üzerine bir buhar kızdırıcı modülü takılabilir. Belirli bir aralığın üzerinde, kızgın buharın sıcaklığını bir baypas vanası kontrol eder. Baca gazı tarafı üzerinde kontrol edilen modüler sistem - kızgın buharın sıcaklığının kontrol edilmesi için su püskürtülmesine gerek yokturKolay bakım ve kurulum, ikinci ve üçüncü kazan geçişi için kolay temizleme olanağı. Kızdırıcı üzerindeki ısı esanjörünün üzerinde düşük ısıl yüklemeler nedeni ile uzun ömürlüdür.