Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı? | Sayfa 21 | Kontrol Kalemi Forumları
Allah selamet versin arkadaşlar...
Analizör bey, vakit ayırdığınızı için teşekkür ederim öncelikle. Fiyasko gibi kelimeler yazı tarz ve yönetiminize uygun kelimeler olduğuda anlaşılıyor.
Kısa kısa cevap vereyim.
1. Reaktif enerji gerek trafo gerek yüksek gerilim hatlarında istenmeyen ve kayıplara sebep olab bir enerji olmasaydı elektrik üreten büyük firmalar bununla mücadele etmezlerdi. Jeneratrö sistemleride orta ve küçük çapta enerji üreten sistemler olduğu için modelleme bakımından aynıdır ve reaktif enerji olmasa yada kompanse edilse iyi olur. Kaldıki bu %25 gibi ek güç açığa çıkması ilk yatırım sırasında değil belki ama mevcut jeneratörü olan firmaların sonradan kapasitenin üst sınırına yaklaşmaları sırasında yeni bir jeneratör almadan mevcutla nasıl idare edebileceklerine yönelik bir tavsiyedir. Bunu anlayabilirisniz sanırım. diğer taraftan %70-80 üzerine çıkmamaları reaktif gücede yer ayırma ihityacından kaynaklanıyor olmasın?
2. Tasarruf konusunu modelleme konusuyla açıkladım yukarda, tasarruf ve boyutlandırma sorunlarını önlemek için her sistemin bir şekilde kompanze edilmesi faydalıdır. zaten yaptığımız deneylerdede çok büyük bir tasarruf olmadığını ifade etmiştim okumamış olabilirsin..
3. Kompanzasyonu jeneratörün yanında değil panoda yapıyorsunuz hat akımları jeneratöre kadar yüksek seyretmiyor. Aynı şeyi tekrar edicem kusura bakmayın. Nasıl bir OG trafonun reaktif akımlarla işgal edilmesi istenmiyorsa alternatörün sargılarınında işgal altında olması ısınma vs gibi sorunlara yol açar, kapasite işgal ortaya çıkarır.
4. Bulunduğumuz sitede elektrikler ayda birkaç kez 30 dk ila 1 saat arasında kesilir. Bu süre zarfında testlerde kullandığımız 150 kva jeneratör çalışır, iki adet bir trifaze diğeri monofaze kompanzasyonla paralel çalışır. Arzu eden arkadaşlar ziyaret ederlerse görürler.
Analizör arkadaşım netice olarak tüm aşağılama ve hakaretlerine rağmen durum böyle.
Sonra biz kimseye demiyoruz ki her jeneratöre kompanzasyon yapın, hangi durumlarda faydalı olabilir, yapılmış testler nelerdir işe yararmı, vs paylaşıyoruz. Ayrıc önemli uyarı her kompanzasyon panosu ile bu iş olmaz illaki hızlı kompanzasyon ve mümkünse harmonik filtreli kompanzasyon olmalı..
EKM’nin açıklamaları tam bir fiyaskodur.
1. Ek güç kapasitesi: EKM serisi ile kompanzasyon ile Jeneratörün reaktif enerji için harcadığı % 25’in üzerindeki güç (PF ~ 0,7 den düzeltilmiştir) aktif enerji için kullanılabilecektir. Böylece aynı güçte jeneratör için daha fazla cihaz beslemek mümkün olacaktır.
Jeneratör gücü hesabı yapılırken kompanzasyon yapacağım şukadar avantajım olacak onun yerine şu kadar aktif yüklerim jeneratörü demek bu. Jeneratör kapasitesi dahilinde alınabilinecek aktifgüç ve reaktif güç sınırları bellidir. Kaldı ki yaptığın kompanzasyona güvenip jeneratörü daha fazla yükleyebilirim cümlesinin ne kadar mantıksız olduğunu anlatmaya gerek yok. Zaten jeneratörünü %70-80’nin üzerine çıkarmaman en sağlıklısı.Zaten sürekli sabit güçte çalışma continuous çalışmadır ve bu güç değeri jeneratör için sabittir.
2. Enerji tasarrufu: Jeneratörden çekilen reaktif güç sıfıra yaklaşacağından aynı oranda hat akım değeride azalarak tasarruf sağlanacaktır.
Hat akımı azalıyor evet ama neyin tasarrufu sağlanıyor? Yakıt tasarrufu mu? Hayır. Kablomadaki gerilim düşümünü mü azaltıyor? Hayır kompanzasyon jeneratörün yanına yapılıyor her yüke münferit yapılmıyor. Eee ne tasarrufu sağlıyor? Kompanzasyon yapıp yerine daha fazla yüklerim jeneratörümü daha çok yorarım kayıplarım artar ve ben bunu avataj bilirim. Eee hala bir tasarruf söz konusu değil ! hodri meydan bana nerde tasarruf edildiğini açıklayın ve ispatlayın…
3. Çalışma şartlarının iyileşmesi: Kompanzayon ile düşen faz akım değerleri sonucu Alternatörün aşırı ısınmasını engelleyerek, uzun süreli çalışabilmesine olanak sağlayacaktır.
Yahu arkadaşım jeneratörün zaten kendisinin karşıladığı endüktif gücü kompanze edip kalan farkı fırsat bilip biraz daha yüklerim ben bu jeneratörü diyen sen değilmiydin? Hangi ısınmayı engelliyorsun continuous güç değerini yükseltiyorsun bu makinada sabit bir değer zaten. Açıklamaların alayı çürük ve mesnetsiz.
Sonuç olarak Jeneratör ile Yeni Nesil Elektronik Kompanzasyon modüllerinin beraber çalışması jeneratörde güç faktörünü (PF) düzelterek uygulamaya bağlı ek güç kapasitesi sağlamakla kalmamış gerilim harmoniklerini iyileştirdiği de gözlenmiştir.
Sonuç olarak tüm açıklamaların boş arkadaşım. Gerilim harmoniğini düzelttiğinden bahsediyorsun 5,5olan THD olmuş 6,5 peki nötrdeki THD’yi görmüyormusun yada görmek mi istemiyorsun ben açıklayayım THD 258’den 294’e fırlamış. 3.harmonikler 152’den 209’a fırlamış. Hala neyin faydasından bahsediyorsunuz anlamak mümkün değil. Kaldıki 15.sn kompanzasyon kapalı değer alınmış kapanır kapanmaz 30.sn sonra diğer değerler alınmış yani daha stabil hale daha geçemeden!
Netice olarak jeneratör çalışmada kompanzasyonun her türlüsü fiyaskodur boşa yapılmış bir işlem olup faydası olmadığı kanıtlanmıştır. Zararıda kompanzasyon sistemini çalıştırıp yormak ömrünü azaltmak v.s ‘de cabası…
İzmit bölgesi Aksa jeneratör yetkilisi servis sahibi Elk.müh. samimi arkadaşım montajlarda kompanzasyonuda devreye alalım diye gelen talepleri reddediyor ve bakıma gittiğinde kompanzasyon devrede ise iptal ediyor. Merkezlerinde aldıkları karar böyle.
Kibar! yaklaşımınızdan dolayı öncelikle teşekkür ederim. Üslubumu biraz yumuşatmam gerektiğinin farkındayım ancak konu meslekteki doğruların çarpıtılması olunca haliyle insan tahammül sınırlarını aşıyor.
Bu konu ile ilgili fikrimi söyledim otomatik kompanzasyon sistemi ile yapılmasına hala karşıyım teknik açıklamalarını yaptım. cosfi0,8 altı için sabit kondansatörle cosfi'yi 0,8-1 aralığına taşıma olayına katılıyorum bunu zaten bir mesajımda belirtmiştim.
Açıklamalarınızı okudum bu konuda hem fikiriz. Zaten cevaplarım size veya başka bir üyeye değil bu açıklamaları yapan firmayadır.
Bu bahsettiğiniz sıkıntılar jeneratör tasarımı gereği cosfi 0,8 altında başlar bunun içinde tavsiyemizi belirtmiştik. Cosfi0,8 üzeri yük karaktersitiğinde otomatik kompanzasyonun her türlüsünün yapılmasını uygun bulmuyorum.
Jeneratörle birlikte çalıştırılan bahsettiğiniz gibi sabit de değil otomatik kompanzasyon(kontaktörlü) sistemleri bende gördüm.Birinde işbir marka 400kvA voltaj regülatörü cam sigortası patlamıştı. Daha sonrada 2 grup kontaktörün ana kontakları yapışmıştı.
Ben hiç kimseye hakaret etmedim kimseyide aşağılamadım.Sadece mantıksızca yapılmış açıklamalara üslubum sert oldu o kadar.Bu konuda hakarete maruz kalan biri var ise oda ben olmuşumdur. Dikkat ederseniz tüm açıklamalarım bir noktaya mesnetlidir boşa yorum yapmam ben.
Daha öncede belirttiğim gibi tristörlü kompanzasyonda analizör sonuçlarını gördük yorumlarımı yaptım.Netice olarak jeneratör çalışmada otomatik tristörlü kompanzasyona da karşıyım.
Bende saygılar sunarım...
arkadaslar konu hakkinda yeterince bilgi sahibi olunmustur.polemik vede hakarete varan hitablariniz nedeniyle konu tarafimdan kapatilmistir.
Toplam: 1,493 (Kullanıcı: 87, ziyaretçi: 1,406)