Kablolarda kullanılan bazı simgeler ve anlamları nedir?
25 Mart 2013 Pazartesi 14:19
Kurulduğu ilk günden itibaren yenilenen üretimi ve değişen endüstri ihtiyaçlarına uygun çalışmalarıyla başarısını kanıtlayan 2M Kablo, Ar-Ge çalışmalarıyla yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da kalitesini kanıtlamaya devam ediyor.
2M Kablo Ar-Ge birimi; araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin yanı sıra üretim etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, yeni üretim teknikleri geliştirmek, ürün kalitesini etkileyen proses aşamalarındaki teknik sorunlara çözüm bulmak gibi görevleri de diğer birimlerle yakın işbirliği içinde devam ettirmektedir. 2M Kablo Ar- Ge çalışanları, işlerini tasarımdan sevkiyata bütün süreçlerde müşteri odaklı yaklaşımla yaparlar. 2M Kablo’da ürün varlığı her ay ortalama 60 adet yeni çeşidin katılmasıyla sürekli zenginleşmektedir.
Kablo tanımlarının genellikle yapı ile ilgili ufak ipuçları verdiği hatta bazen tüm yapıyı simgelediğini biliriz. Günlük yaşam içerisinde standart tesisat kablolarında da tipik bir takım uygulamalar vardır. Bunun gibi kontrol kabloları, data kabloları, telefon kabloları, bazı koaksiyel kablolar vs. de de tanımdaki harf veya kelimelerden anlamlar çıkartabiliriz.
Bunun için 3 etken vardır:
Standartlar (standart bazlı tanımlamalar)
Sektörel etkiler (alışkanlıklar)
Firmaya özel tanımlama veya kodlamalar
Örnek 1: NYY Tanımlama VDE bazlıdır ve buna göre:
N: VDE standardı Y: PVC izolasyonlu
Y: PVC kılıflı
Eğer kablo N2XH olsaydı yine VDE bazlı bu tanımlamada:
N: VDE standardı
2X: XLPE izolasyonlu
H: Halojen içermeyen kılıflı
Örnek 2: LIYCY
Tanımlama VDE bazlıdır ve buna göre:
LI:Bükülü tel iletken
Y: PVC izolasyon
C: Bakır (burada kalaylı) tel örgü ekran
Y: PVC kılıf
Yani kablo çok telli iletken sahip PVC izolasyonu, bakır örgü ekranı ve PVC dış kılıfı olan bir kablodur.
Burada Y’ler yerine H gelirse hem izolasyon hem de kılıf malzemesi halojensizleştirilerek kablo halojensiz kontrol kablosu olur. (Kontrol kablolarında izolasyon ve kılıfta HFFR yani halojensiz alevi geciktirici malzeme tercih edilir).
Yine burada ortada C’yi kaldırırsak bakır örgü kalkar ve böylece LIYY dediğimiz ekransız PVC kontrol kablosu anlaşılır.
PDV TS standardı bazlıdır ve buna göre:
P: Polietilen izolasyonlu
D: Dörtlü düzen büküm
Polietilen izolasyonlu PVC dış kılıflı telefon kablosudur.
H05VV-F HAR standartları bazlı bir tanımlamadır ve buna göre:
H: Harmonize tip 05: 300/500V
V: PVC izolasyonlu V: PVC kılıflı
F:Esnek iletken (çok telli)
Yani 300/500 V esnek, PVC izolasyonlu ve PVC kılıflı bir besleme kablosudur.
Buradaki V’lerin yerine R gelmiş olsaydı o zaman bir kauçuk kablo olacaktı. Yani hem izolasyon hem de kılıf kauçuk malzemeden yapılan 300/500 V kablo söz konusu olacaktı.
Bazen bir kaç standarttan derlenerek tanımlamalar ortaya çıkabilir ve bunlar sektöre yerleşerek devamlılık arz eder.
Örnek 4: JE-H(St)H...Bd FE
Buraya kadar tanımlama VDE 0815 bazlı belli bir süre yangına dayanımı olan kabloyu simgeler. JE-H(St)H...Bd FE180
Sonuna gelen 180 ile IEC 60331’e göre yapılan yanma testinin 180 dakikalık bir test olduğunu ve bunu başarıyla geçtiğini anlatır.
JE-H(St)H...Bd FE180 PH30 (veya PH90 veya PH120)
Buradaki PH EN 50200 standardında yer alan mekanik darbe altında alev testinin dakika cinsinden süresini ifade eder. Yani PH120 yazan kablo da EN50200 testi 120 dakikalık uygulama ile yapılmıştır.
Burada belirtilen E sınıfı ise DIN 4102 kısım 12’de verilen yangın şartlarında komple sistem içinde kablonun fonksiyonunu sürdürme süresini belirtir.
FireKab JE-H(St)H...Bd FE180 PH120
Kablo tanımında yukarıda olduğu gibi firma kendi tescilli markasını kullanabilir. FireKab, 2M KABLO’nun yangına dayanıklı kablo grubunda tescilli markasıdır.
Bazı firmalar ise kablo ile ilgili sadece kod verebilir.
T71N85 müşteriye hiçbir şey ifade etmezken veya bunun yerine standart bazlı bir tanımlama alternatifi kullanılabilirken marka bilinirliği ve pazarlama açısından sadece kodlama da kullanılabilir. Burada tanım veya koddan yola çıkarak yapısal sonuç direk çıkartılamaz.
“FireKab Coax” tanımlaması 2M KABLO’nun kendi tanımlamasıdır ve kablonun yangına dayanıklı koaksiyel kablo hatırlatması yapması dışında tanımın yapısal bir ipucu vermesi söz konusu değildir.
Aynı tanımla verilen kablo da detay farklılıklar olabilir. Örneğin kablo tanımı her iki firma da da LIYCY olabilir ancak örgü kapama oranları değişebilir.
Bu sebepten dolayı tanım her ne kadar bir şeyleri ifade etse de katalog sayfası, testler, fiziksel-elektriksel değerler ve yapısal özelliklerin her zaman alıcı tarafından göz önüne alması ve incelenmesi önem taşır.
Bu haber toplam 27802 defa okunmuştur