Uslu Doğalgaz Kombi | Ankara Demir Döküm |Mamak Demir Döküm | Abidinpaşa Demir Döküm | Nato Yolu Demir Döküm | Nata Vega Demir Döküm | Tuzlu Çayır Demir Döküm | Cebeci Demir Döküm | Demir Döküm Kombi | Mamak Demir Döküm Kombi | Abidinpaşa Demir Döküm, DemirDöküm 128 KW
$ USD 5.7153
€ EURO 6.3279
¥ JPY 5.2441
£ GBP 7.3888
DemirDöküm Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar
128 kW kapasite
Master cihaz üzerindeki kontrol panosu ile boyler ve 2 ısıtma devresinin kontrolü
6 bar işletme basıncı
Premix eşanşörü ile yoğuşma sayesinde %109´u bulan verim değerleri. (EN 483-EN 877 Standartlarına göre 50°C - 30°C çalışma koşullarında)
Kaskad Konfigürasyonlarında Modülasyonlu Çalışma
DemirDöküm Maxicondense duvar tipi cihazlar, alev modülasyonunu kaskad sistem ile birleştirerek doğrudan uyum sağlar. Her bir ünite, kaskad sisteminde değişebilir ısı yükünde çalışır. İlk ünite belli bir verime ulaştığında bir sonraki modül kaskad sisteminde çalışır. Bu amaç için tasarlanmış elektronik sistem, cihazdaki her bir kazan modelini idare eder. Performansı optimize eden elektronik sistem, modül içine entegredir. Atık gazdan oluşan yoğuşmada serbest kalan enerjiyi kullanması,alev modulasyonu ve çalışan kazan modüllerinin sayısının ısı yüküne uyumlu gerçekleşmesi sistem verimini arttırır.
Yüksek Verim Yoğuşma Teknolojisine Sahip Premix Eşanjör
Dikey yapıda tasarlanan premix eşanjörü ile maksimum verim ve minimum ısı kaybı elde edilmiştir. Yoğuşma sonucunda tesisat dönüş sıcaklığı ile atık gaz sıcaklığı arasındaki fark 5°C´dir
3 MW´ a Kadar Kaskad İmkanı
Master ve slave cihazların birleştirilmesiyle oluşturulan 400 kW´ lık setlerin birbirine kaskad setler olarak bağlanmaları sayesinde 3 MW´ a kadar kapasite imkanı sunulabilmektedir.
Düşük Emisyon Değerleri
Özel tasarımlı premix eşanjör sayesinde temiz ve düşük sıcaklıkta, gaz ve havanın mükemmel karışımının, özel yanma odası tasarımı ile birleşmesiyle ani bir ısı değişimi sağlamaktadır. Bu tip temiz yanma ve düşük CO seviyesi, kontrollü ön karışımlı brülör ve mikro alev birleşimi sayesinde mümkün olmaktadır.
DemirDöküm Maxicondense duvar tipi yoğuşmalı cihazlar ergonomik boyutları , yanyana ve sırt sırta farklı montaj konfigürasyonları sayesinde yer tasarrufu sağlar.
Düşük Elektrik Sarfiyatı
DemirDöküm Maxicondense duvar tipi yoğuşmalı cihazlar, A enerji sınıfı komponentleri ile düşük enerji sarfiyatına sahiptir.
4x20 backlight özelliğine sahip LCD display
100 metreye kadar erişim imkanı
Fonksiyonel, kolay anlaşılır menü
Sistem durum değerlendirme bilgilerine erişim.
Kaskad Kapasitesi kW 1.15´e kadar(10 cihaz) 1.15´e kadar(10 cihaz)
Isıl Güç (Max) kW 115/127,8 115/127,8
Isıl Güç (Min) kW 23/25,5 23/25,5
Verim Sınıfı yıldız 4 yıldız 4 yıldız
Verim değeri (%30 yükte-50ºC / 30 ºc) % 109 109
Verim (80ºC / 60 ºC) % 98,6 98,6
Verim (50ºC / 30 ºC) % 108,6 108,6
Yükseklik mm 1,029 1,029
Genişlik mm 500 500
Derinlik mm 570 570
Ağırlık kg 80 80
Gaz sınıfı ll2H3+ ll2H3+
Baca çıkış çapı mm 110 110
NOx sınıfı EN 297 5 5
Tesisat sıcaklık ayar aralığı °C 20 - 80 20 - 80
Maksimum çalışmada ses seviyesi dBA < 65 < 65
CH. Maksimum çalışma basıncı bar 6 6
Elektrik beslemesi V ~ Hz 230 ~ 50 230 ~ 50
Elektriksel koruma sınıfıIP IPX4D IPX4D