JENERATÖR PROJEMİZ HAYATA GEÇMİŞTİR...
Sayın Site Sakinleri; Sitemizin en önemli eksikliklerinden biri olan jeneratör projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Jeneratörler elektrik kesintisinden 15 saniye sonra devreye girecektir. Mevcut jeneratörlerinizi muhakkak devre dışı bırakmanız gerekmektedir. Alt yapı çalışmaları esnasında göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için tekrar teşekkür ederiz. Sitemize hayırlı olması dileğiyle...Duyurulur. Site Yönetimi
Jeneratör alt yapı çalışmalarımızın büyük çoğunluğu tamamlanmıştır. Jeneratörler siteye getirilmiş olup, önümüzdeki hafta bitirilmesi planlanmaktadır.
23 Ağustos 2015 te yapılan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısında sitemizdeki elektrik kesintilerinde konutların elektrik ihtiyacını komple karşılayacak şekilde jeneratör sisteminin kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Jeneratör projesinin çizilmesi ve Bedaş onay işlemlerinin yapılması için Özak Mühendislik Elektrik Tah. firmasına vekaletname çıkarılmıştır. Proje çizim sürecinde Bedaş, Ardıçlı Evler Sitesinin OG ( Orta gerilim ) ve AG ( Alçak gerilim) onaylı projelerinin ve kablo dağılım şemalarını talep etmiştir. Eston A.Ş, Bedaş ve Eston A.Ş döneminde çalışan elektrik firmalarından rica edilerek onaylı projeler temin edilmiştir. Sonrasında sitemizin içinde bulunan her biri 1200 Kwa 5 Adet, 1600 Kwa 1 adet olmak üzere toplam 6 adet trafonun harcadığı enerji , trafolardaki analizör raporları alınarak tespit edilmiştir. Bu raporlar aracılığıyla Bedaş 'tan konutların yıllık ortalama tüketimleri ile trafoların yıllık ortalama tüketimleri toplamı karşılaştırılmıştır. Ayrıca konutlar için öngörülen güç ve sözleşme güçleri ile fiili tüketimleri incelenmiştir. Çıkan sonuca göre alınacak jeneratörlerin güçleri belirlenmiştir. 5 Adet 650 Kwa, 1 Adet 750 Kwa gücünde jeneratör alınmasının sitemiz ihtiyacını karşılayacağı hesaplanmıştır. Projeler Bedaş tarafından tasdik ettirilmiştir. Proje uygulama aşamasında trafo ve jeneratör arası elektrifikasyon işlemler, jeneratör kurulumları ve izolasyonları, geçici kabulleri ve ruhsatlandırma işlemleri ihale edilerek Aksa Jeneratör A.Ş ' ye anahtar teslimi verilmiştir. Yapılan sözleşmede herhangi bir mücbir sebep olmadığı halde 15 Aralık 2015 te sisteme bağlayacaklarını ve teslim edeceklerini taahhüt etmişlerdir. 02.10.2015tarihinde başlanan çalışmalar planlanan şekilde devam etmektedir.