ELEKTRİK İŞLERİNDE İSG KONU ÖZETİ - TÜİSAG - İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık
İŞ HİJYENİ KONU ÖZETİ »
Ders Konularının Özetleri ELEKTRİK İŞLERİNDE İSG KONU ÖZETİ
· Yalıtkan bir eşya üzerinde durulmalı
· Yalıtkan eldiven ve yalıtkan aletler kullanılmalı
· Çıplak yalıtkanlar etrafında çalışırken mutlaka yalıtkan baret takılmalı, yalıtkan ayakkabı ve iş elbisesi giyinmeli.
· Nötr teli dahi çalışkan kendini tüm iletkenlerden izole etmeli.
· Yazılı bir görev emri ve çalışma müsaade formu olmalı.
· Yüksek gerilimde gerilim kesme ve açma işlemi tutanakla yapılmalı.
· Tüm ayırıcı ve kesiciler açık durumda kilitlenmeli.
· Akım her yerden kesilmeli.
· Gerilim kesildikten sonra çalışma alanını besleyen ek bir enerji kaynağı olup olmadığı araştırılmalı ve devre dışı bırakılmalı.
· Kesici ayırıcı ve fazın açık olduğu tek tek kontrol edilmeli. Kilitleme tertibatı yoksa ayıracın yanına bir nöbetçi bırakılmalı.
· Topraklama, kısa devre çalışması, alandaki tüm çalışmalar bitikten ve çalışana haber verilince kaldırılmalı.
· Aydınlatma tesisi: İş yerinde ışıkların bir arıza sonucu sönmesi durumunda işletmede yedek bir besleme olmalı. Gece vardiyasında yeterli aydınlatma ve otomatik yanma düzenekleri olmalı.
· FİŞ-PRİZ sistemi: İşletmede kullanılan fişler farklı gerilimli prize girmeyecek şekilde olmalı.
· Fiş-priz sistemleri yalıtımı düzgün olmalı.
· Yüksek amperajlı prizlerde mutlaka priz üzerinde bir şalter olmalı
· Elektrik makine bağlantıları: Elektrik makine bağlantılarındaki koruyucular çalışma ortamına uygun olmalı Nemli , yağlı ve rutubetli yerlerdeki makine bağlantılarını uygun koruyucu içine almalı Makinalar titreşimde korunmalı.
· Elektrik Şalteri:1) Elektrik şalteri kendiliğinde yada yanlışlıkla dokunmayla makinayı çalıştırmayacak ama kolay ulaşılabilir yerde olması gerekir.2) Bir tezgahın üzerinde çeşitli yerlerde çalışan işçi için birden fazla başlatma ve durdurma düğmesi bulunmalı.3) Bir tezgahın birden çok yerinde birden fazla işçi çalışması durumunda tezgahta birden fazla durdurma tek çalışma düğmesi olmalı.4) Çalışma düğmesi yeşil durdurma düğmesi kırmızı olmalı.5) Makıne düğmeleri başka yerden kumanda ediliyorsa çalışması ve durması sesli yada ışıklı ikazlarla olmalı.
· Elektrik Sigortaları: Doğru ya da alternatif akımlı sigortalar mutlaka kapalı bir kutu içinde olmalı. 32 A üzerindeki sigortalarda en az bir şalter ya da anahtar ile kontrol edilmeli.
· Gerilim altındaki bölmeler: Alternatif akımda 50 V , doğru akımda 120 V üzerinde olan akımların devreleri yalıtılmış olmalıya da doğrudan dokunmaya karşı korunmalı. Kullanılan tüm ekipman araç ve gereçler KKD ler yalıtkan olmalı ve uygun yerlere uyarı levhaları konmalı. Bakım onarımı yapılacak makine ya da elektrik devrenin elektriği kesilmeli , akımı kesen şalter anahtar açık vaziyete kilitlenmeli üzerine uyarı levhası konmalı, gerilim yokluğu tespit edildikten sonra çalışma yapılmalı.
· Tevzi Tabloları: İşyerlerinde çalışanların ulaşabileceği yerde olan tevzi tabloları saçtan yapılmış kapalı bir kutu içersinde olmalı ve kilitli tutulmalıdır. Tevzi tabloları Elektrik iç tesisi yönetmeliğine görev hazırlanır. Altında istifleme yapılmaz. Ön ve arka kısımları izole bir malzeme ile kaplı olmalı. Tevzi panolarının metal gövde ve gerilim altında olamayan tüm aksanlarının mutlaka topraklanması gerek.
· Kondansatör ve transformotör: Bunların bulunduğu bölmeler gerek suni gerek doğal olarak iyi havalandırılması gerek . Kondansatörler şarj kalıntısı kalmayacak şekilde bağlanması ve kontrol edilmesi üzerine uyarı levhalar olmalı.
· Akümültör tesisi :İyi havalandırılan bölmelerde olmalı ve kıvılcım yapmayan suni havalandırma sistemleri kullanılmalı.
· Seyyar iletkenler: İşyerlerinde mümkün oldukça kullanılmamalı. Kullanılması durumunda gerekli önlemler alınmalı. Kullanılacakları yerlerde yeteri sayıda topraklanmış priz olmalıdır. Taşınabilir iletkenlerin dış koruyucu kısmı iyi yalıtılmış malzeme ile kaplanmış olmalı bükülmeyle içindeki metal kıvrılmamalı. Elektrik kaynak makinelerinin üzerinde mutlaka şalter olmalı. Kaynak makine teçhizatı topraklamış ya da iyi yalıtılmış olmalı, kablolar iyi tespit edilmiş olmalı. Makinenin temizliği bakımı ya da yer değiştirmesi durumunda elektriği kesilmelidir.
Ø 1-36 kV lık ( izin verilen en yüksek gerilim) işletme gerilimli hava hatlarında yapılara en küçük yatay uzunluk 2 m. Olmalı.
Ø Şebeke akımı ile yedek elektrik üretim aygıtını ayıran elemana envarsör şalter denir.
Ø Kaçak akım rölyesi faz şase ve topraklama arızası durumunda kişinin elektriğe çarpılmasını önler . Evde kullanılan kaçak akım rölyesinin çalışma akım eşiği 30A. Olmalı .
Ø Elektrik ekipman bakımında ilk önce şalter indirilmeli sonra topraklanma yapılmalı.
Ø 80-100 A. Kalp durması için çarpılma eşiğidir.
Ø Elektik işlerinde önce izin alınmalı, sonra kısa devre şalter kapanmalı sonra kesici ve ayıracılar açık şeklinde kilitlenip topraklama yapılmalı.
Ø Güvenlik transformatörü kullanımı halinde çıkış devresine en fazla 1 adet elektrikli el aleti bağlanabilir.
Ø Par-pat , tehlikeli zararlı maddeler bulunan elek. Tesisatı ve paratonellerin bakımı yılda 1 yapılmalı.
Gelen aramalar:yağmurlu havalarda isg önlemleri eğitim
Konuyla ilgili diğer yazılar:ELEKTRİK KONU ÖZETİEl Aletleriyle Çalışmalarda İş…ELEKTRİKLİ ÇALISMALAR ile ilgili soru…Bakım – Onarım İşlerinde İş…KALDIRMA ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İSG KONU…Basınçlı Kaplarda iş Sağlığı Ve…SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ KONU…Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik ile…El Aletlerinde Güvenlik ile ilgili soru…İşyeri Bina ve Eklentileri ile ilgili soru…
Etiketlenmiş konu özeti.Yer işareti koy permalink.	« YETİŞKİN EĞİTİMİ KONU ÖZETİ
Son Aramalarkaynak sertifikası sorularıkaynakçılar için meslekı eğitim sorularıkaynakçılık sınav sorularıKaynakçıların sınav soru ve cevaplarıkaynakçı sertifikası sınav sorularırisk analizi ders notlarıisg konu 2017mekanik bakimci sorularisağlık yönetimi ergonomi dersitemel hukuk ve iş hukuku soruları	TÜİSAG – İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık | Powered by Mantra & WordPress.	Ders Konularının Özetleri |
ELEKTRİK İŞLERİNDE İSG KONU ÖZETİ |