Güç Dağıtım Kiralama → * KİRALAMA * 15KVA Geçici Güç Dağıtımı - 480 - 208Y / 120V 3PH - (12) 120V GFCI'ler - 20 'Kablosu
Fiyat: $ 6,511.97
RNT-MGL-480-15K-120-208Y-12X120.20 Geçici Güç Dağıtımı Puanlar / Onaylar
Satır içi: 20` 10 / 4 SOOW Kablosu Maksimum Birincil OCP: 25A @ 480V
Birincil Bağlantı Kesildi: 480V 3PH 30A N3R Fused @ 25A Max İkincil Çıkış: 41.6A @ 240V
Trafo: 15KVA 480 - 208Y / 120V 3PH N3R Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için Sertifikalı
İkincil Panel 208Y / 120V 3PH 50A MLO Panel N3R UL 1640 Taşınabilir Güç Dağıtım Ekipmanları
İkincil Yuvası: (12) 20A 520R-GFCI Dubleks [125V] NEMA 3R İç Mekan veya Dış Mekan Kullanımı
Form faktörü: Toz Kaplı Çelik Dolly Arabası Abd'de üretilmiştir
Boyutlar: 40 "x 40" x 48 "
Ağırlık: 350 lbs Özel Siparişler-Gereksinimler
Kiralama Türü Aylık, Haftalık, Günlük Özel gereksinimler için bize ulaşın
* Tüm topraklar eyalet ve yerel kanunlara uygun olmalı ve buluşmalıdır. Toll Free: 1-800-369-6671
Ulusal Elektronik Kodun asgari gereklilikleri Uluslararası: 1-214-616-6180
bölüm 250 * E-mail: sales@larsonelectronics.com
Larson Electronics RNTMGL-480-15K-120-208Y-12X120.20 Geçici Güç Dağıtım İstasyonu 480VAC elektrik akımını 208Y / 120VAC üç fazına dönüştürür. Bu ünite, operatörlere 480VAC gücünü jeneratör ve doğrudan şebeke gücü dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan güvenli bir şekilde bağlama ve dağıtma yeteneği sağlar.
RNT-MGL-480-15K-120-208Y-12X120.20 geçici güç dağıtım sistemi, operatörlere 120 ve 208 volt ekipmanlarını tek bir sistemden besleyebilmelerini sağlar. Birincil tarafta, operatörler 480 20 / 10 SOOW kordonunu kullanarak 4 volt hat giriş gücünü bağlar. İkincil tarafta, operatörler 120V ekipmanı için oniki, çift yönlü GFCI yuvalarına bağlanır.
20 10 / 4 SOOW giriş kablosu 480V üç fazlı gücü, 3 amplifikatörlerinde kaynaştırılmış NEMA 30R 480-amp 25V üç fazlı birincil bağlantıya getirir ve gücü transformatöre iletir. NEMA 3R 15KVA trafo 480V 208Y / 120V üç fazına dönüştürür ve akımı ikincil panele geçirir. Transformatörün sekonder tarafı bir NEMA 3R 208Y / 120V üç fazlı 50-amp ana pabucun sadece panelini besler. Bu ikincil panel oniki, 20-amp 125V 1P kesiciyi on iki, 20-amp 125V dupleks 520R-GFCI yuvalarını koruyan 12 içerir.
Trafo ve yük merkezi / dağıtım düzeneği son derece sağlam, dayanıklı ve mobil güç dağıtım platformu ile sonuçlanan bir toz boyalı çelik, dolly sepeti tarzı çerçeveye monte edilmiştir. İki düz kauçuk lastik ve bir dolly cart tarzı montaj platformu, daha kolay trafo hareketliliği sağlar ve bir merkez noktası kaldırma noktası, kablo veya zincir kancaları ile kolayca kaldırılmasını sağlar. Bu geçici güç dağıtım çözümü, iş yeri priz gereksinimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için değiştirilebilir. Üniteler 150KVA'ya kadar mevcuttur ve kızak veya römork monte edilmiş olabilir.