regal 9 binlik klima arızası
Klima Forumu > KLİMA SİSTEMLERİ > Klima Arızaları ve Teknik Destek > regal 9 binlik klima arızası >
klima 22 li on off cihaz çalışıyor 5 bara kadar basınç düşüyor 5 ten aşağıya inmiyor kondenser temiz fan hızı normal bi süre klima soğutuyor sonra basınç 9 bara kadar çıkıyor 4 yollunun dan kompresör girişine kadar emiş kısmı likit tutucu buz tutuyor klimanın emiş servis vanasının iç kısmı daha önce kaynak görmüş ve çapı daralmış bayağı arızanın sebebi nedir o kaynak mıdır başka sebepleri olabilir mi fotoğrafları ekleyeceğim
Borunun daralmasından da olabilr bide
Dış ünitede tıkanma var (kılca boruya bak)
(23/05/2019, 18:24)serhatq087 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Borunun daralmasından da olabilr bide
Tıkanma olsa basınç düşer,yükselmez..
Büyük ihtimal ile 4 yollu vana baypas yapıyor. İnce giriş borusu kompresör den gelir yüksek basınç tır. Diğer kalın borular da ortadaki boru dönüş hattıdır, ortak emiş hattı. Dört yollu çalışma yönüne göre ya sağ taraf basma hattı, sol taraf emiş hattı olur, yada tam tersi. Diyelim ki soğutmada sağ taraf yüksek basınç, ama olaki sağ geçişte, orta boru daki ortak emiş e çok az miktarda kaçak olsa, soğutmada emiş hattı basınç yükselir. Normal şartlarda 4-5 bar aradı olmadı gerekirken 7-8-10 gibi değerler görünebilir..
Klima çalışırken, dört yollu bobinine voltaj verin, bırakın. Bir kaç kere Çaş çoş yapsın belki düzelir. Düzelmezse 4 yollu değişmesi gerekir.
Hocam bundan 2 hafta önce aynını arıza başımıza geldi
(24/05/2019, 00:02)serhatq087 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hocam bundan 2 hafta önce aynını arıza başımıza geldi
Kılcal tıkanır ise soğutmada dönüş basıncı düşer hatta vakum a iner
Hocam dediğinizi anladım sonucu dört gözle bekliyorum teşekkürler iyi akşamlar
Cevaplarınız için teşekkür ederim yarın 4 yolluya voltaj verip dediğinizi yapacağım
Biz iki gün önce küçük bir tane değiştirdik 4 yollu vana . Yakında videolarını atacağım youtu.be kanalına .