﻿ HİDROFOR VE TEMIZSU POMPALARIBodrum Aksoy Arıtma ve Pompa Sistemleri // Turbosan - HCP - Pompa Çeşitleri - Arıtma Sistemleri - Betonarme Uygulamalı Biyolojik Arıtma Ünitesi
Home » Pompa Çeşitleri » TURBOSAN » HİDROFOR VE TEMIZSU POMPALARI
Çeşitli tesislerin su ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile tek veya çok pompalı olarak kurulan sistemlerdir. Türbosan Hidrofor pompaları, hidrofor tesisleri için geliştirilmiş çok kademeli, kendinden emişli olmayan dik milli santrifüj pompalardır. Pompa motora özel bir kaplin ile bağlanmaktadır. Pompaların Emme-Basma ağızlan pompanın alt kısmında ve aynı eksen üzerinde olup (in-line), pompaların montaj ve demontajı çok kolaydır.
Apartman, villa ve toplu konutlarda
Okul ve hastanelerde
Endüstriyel tesislerde, güvenle kullanılır.
Motor Özellikleri 220 ve 380 V – 50 Hz F izolasyonlu, 2900 d/d.
Debi aralığı 4 m3/h -r 90 m3/h
. YükseK verimli ve elektrik tüketimi az.
• Sessiz, pratik
• Bakım gerektirmez •Az yer kaplar •Hijyeniktir
HİDROFOr SETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Pompalarla birlikte tavsiye edilen hacimde membranlı hava kazanı (dengeleme tankı) kullanılmalıdır. Bu sayede pompanın devreye girip çıkma sıklığı (şalt sayısı) azalacak pompanın ömrü uzayacak ve hidroforun ayarlanan basınç aralığında düzenli çalışması sağlanacaktır.
Basmada çekvalf (geri tepme ventili) bulunmaktadır.
Şasenin altında titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase kullanılmaktadır. Büyük güçler için ise U profilden özel şase yapılmaktadır.
Hava kazanı bağlantısı fleks hortum ile yapılmaktadır.
Özel siparişe bağlı olarak frekans konvertörlü pompa ve hidrofor sistemleri yapılmaktadır. Farklı debi ve basınca ihtiyacı olan sistemlerde frekans konvertörü enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Basınç şalterlerinin alt ve üst seviye ayarı 1,5 bar olarak yapılmalıdır.
HİDROFOR PANO VE KORUMA SİSTEMİ
5,5 kW a kadar motorlar direkt yol vermeli, 7,5 kW ve üzeri motorlar ise yıldız üçgen yol vermelidir.
Her bir pompa için pano üzerinde bulunan (1-0-2) konumlu seçici anahtar ile her pompa elle veya otomatik çalıştırılır veya devreden çıkartılır.
Opsiyonel pano olarak, pompalar rotasyonlu devreye girer ve çıkarak eşit yaşlandırma sağlanır. Sıralı çalışma ile pompa ömrü uzar.
Her bir motor, motor koruma şalteri ile aşırı akım ve kısa devreye karşı korunmuştur. Faz kaybı ve faz sırası hatasına karşı motorlar korunmuştur. Pompanın kuru çalışmamasına karşı flatör ile koruma sağlanmıştır