Y Tipi Dekoratif Aydınlatma Direği - Palmiye Aydınlatma
Ekim 17, 2018 by
Y TİPİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ
Modern Görünüme sahip olan aydınlatma direğimiz, cadde ve sokak aydınlatmasında kullanılmaktadır. gövdesindeki lazer kesim selçuklu motifi ışıklandırması ile birlikte cadde ve sokaklarımıza dekoratif bir görünüm sağlamaktadır. tepe noktasındaki led süslemeler sayesinde ise akşamları ışıklandırması ile birlikte müthiş bir görsellik sunmaktadır. Y tipi dekoratif aydınlatma direği’nde bulunan selçuk motifi ortasında ise ışıklı logo ile projede bulunan belediyenin reklamı yapılabilmektedir.
Daha fazla Aydınlatma Direği Modeline mi ihtiyacın var? Hemen https://www.palmiyeaydinlatma.com.tr/yuksek-yol-aydinlatma-direkleri/ bağlantısını ziyaret et hemen incelemeye başla.
Y TİPİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İSE AŞADAKİ GİBİDİR ;
1. Aydınlatma Direği Ana Gövde
Aydınlatma direğinin alt gövdesi; 3000mm uzunlukta, Ø168mm çapında, 4mm kalınlığında, S235 JR kalitede çelik borudan imal edilecektir.
Aydınlatma direğinin orta gövdesi; 2 adet Ø139mm çapında, 4mm kalınlığında, S235 JR kalitede çelik borudan imal edilecektir.
Direğin üst gövdesi; 2 adet Ø114mm çapında, 3mm kalınlığında, S235 JR kalitedeki çelik borudan imal edilecektir.
Direğin üst uç noktası direk merkezinden 2000mm açıklıkta olacak şekilde aynı radius ile bükülecektir.
Direk gövde parçaları birbirine kaynak ile bağlanacaktır. Ara birleşim için çelik adaptör kullanılacaktır.
Kaynaklar DIN ISO 3834-2 standardına uygun olacaktır.
Gövde ISO EN 1461 standartlarına uygun sıcak daldırma galvaniz ile kaplanıp, idarenin belirlediği ral koduyla elektrostatik toz boyama ile boyanacaktır.
Ana gövde üzerinde 2 adet aydınlatma konsolu olacaktır.
Yol aydınlatma konsolu ; 2 adet Ø 60 mm çapında, 300mm uzunluğunda , 3mm kalınlığında, S235 JR kalitedeki çelik borudan imal edilecektir. Konsol zeminden 8500mm yükseklikte yer alacaktır. Gövdeye yukarıdan geçecek şekilde imal edilecek, ana gövde üzerine 3 adet setscrew cıvata ile sabitlenecektir.
Konsollar ISO EN 1461 standartlarına uygun sıcak daldırma galvaniz ile kaplanıp, idarenin belirlediği ral koduyla elektrostatik toz boyama ile boyanacaktır.
3.Elektrik Terminal Yuvası:
Alt gövde üzerine, zeminden 500 mm yükseklikte 200*100 mm ebatlarında gömme sigorta kapağı için sigorta bölümü açılacaktır.
Kapak özel kilitli olacak, dışarıdan çıkıntısı olmadan gömme kilit kullanılacaktır
Kapak içinde yağmur suyu girmesini engellemek için özel conta kullanılacaktır.
Terminal içerisinde 200*74 mm ebatlarında IP 54 koruma sınıflı sigorta ve klemens kutusu kullanılacaktır.
Ø350mm çapında ve 16mm kalınlığında S235 JR kalitedeki çelik malzemeden imal edilecektir.
4 adet M24 x 864 ebatlarında ankraj montaj deliği bulunacaktır.
Flanş direk tabanına içten ve dıştan her iki tarafına DIN EN ISO 3834-2 standardına uygun olacak şekilde kaynak yapılacaktır.
Üretici firma DIN EN ISO 3834-2 kaynaklı imalat yapılabilir belgesini idareye sunması zorunludur.
Ayrıca flanş üzerine borunun dört bir tarafına direk borusu ve flanş arasına dekoratif görünümlü ( takviye ) kaynatılacaktır.
5. Y tipi dekoratif aydınlatma direği kaidesi :
Dekoratif kaide alüminyum enjeksiyon dökümden imal edilmiş olacaktır.
Kaide uzunluğu 1000mm boyunda olacaktır.
Kaide 2 parçadan oluşup direk taban plakasını kapatacak şekilde 4 adet paslanmaz cıvata ile birleşecektir
Kaide üzerinde idarenin belirlediği LED ışıklı logo yer alacaktır.
Kaide idarenin belirlediği ral koduyla elektrostatik toz boyama ile boyanacaktır.
6.Direk Tepe Led Lambası:
Şeffaf kristal parlaklıkta PMMA pleksi glass profilden 1 adet h 500 yukarı doğru konikleşen dekoratif LED kılıç yapılacaktır.
220/12 volt sabit akım devesi ile 1 adet 6*1 W LED ile beslenecek olup Lens ve soğutucu bulunan ışıklı direk ile kılıç şeklinde teslim edilecektir.
Sabit akım devresi direğin uç kısmındaki 6*1W LED ‘in arka kısmına montaj edilecektir. Dolayısıyla direğin en uç kısmı sabit akım devresinin yeri düşünülerek tasarlanmalıdır.
Şeffaf kılıç ve ledleri özel kalıpları hazırlanmış alüminyum döküm bağlantı aparatı ile direğe bağlanacaktır.
Ledlerin renkleri idare tarafından belirlenecektir(parlement mavisi,kırmızı,beyaz,sarı renklerden seçeceklerdir.)
7.Direk Konsollar Arası Logo ve Led Süs : ( ışıklı selçuk motifi )
Çift konsollar arasında alüminyum döküm malzemeden çerçeveli üzerinde fleksi malzemeden idarenin ismi yazan logo bulunacaktır.
Bu logo konsollar arasına kelepçeli döküm malzeme ile civatalı şekilde monte edilecektir. Logo led ışıklı olacaktır.
Gövde süs alüminyum malzemeden imal edilmiş olacak ve lazer kesim yöntemi ile idarenin istediği motifler ile imal edilecektir.
Gövde süs etrafına IP 67 korumalı led ile aydınlatma yapılacaktır.
Led ışık rengi idare tarafından belirlenecektir.
Direk Konsollar Arası Logo ve Led Süs
M24 X 864 J veya L tip şeklinde olacaktır.
Her direkte en az dört adet kullanılacak cıvataların çapı statik hesaba göre belirlenecek ve beton temel içinde kalacak kısmı galvanizlenmeyecektir.
Taban plakası delik ölçülerine göre hazırlanmış şablon, her cıvata için üç somun ve iki pul imalatçı tarafından sağlanacaktır.
8.Ölüm Tehlikesi :
Direk gövdesi üzerinde tabandan 2000 mm yükseklikte Tedaş standart ölçülerinde ve Tedaş şartnamesinde belirtilen kriterlerde ölüm tehlikesi gövdeye perçinli olarak montaj yapılacaktır.
Kesinlikle kelepçe kullanılmayacaktır.
Firma kendi etiketlerinde gövdeye montajında perçin kullanacaktır ,
11.Direk gövdesi ve Konsollar Galvanizleme :
ISO EN 1461 standartlarına uygun sıcak daldırma galvaniz ile kaplanacaktır.
İmalatçı firma bünyesinde galvaniz tesisi yer alacak olup, direklerin galvaniz işlemleri bu tesiste yapılacaktır. İmalatçı firma dışındaki tesislerde fason galvanizleme yapılmayacaktır.
İmalatçı firma galvaniz işlemlerine geçtiği sürede kurum kontrolörlerine haber verecek, galvaniz işlemleri kontrol edilecektir.
Aydınlatma direklerin bütün elemanları ve yüzeyleri (cıvatanın temel içinde kalan bölümü hariç), aşağıda belirtilen işlem sırasına göre çinko ile kaplanacaktır.
Kaplama düzgün ve parlak olacak, yüzeyde kaplanmamış bölgeler ve kaplama çapakları bulunmayacaktır.
Galvanizlenecek yüzeylere aşağıdaki temizleme işlemleri uygulanacaktır.
Kaynak tufalları çekiçle temizlenecektir.
Yüzeydeki yağ, gres vs. biyolojik yağ alma prosesi ile temizlenecektir.
Yüzeydeki pas tabakası, ‘Activated Pickling Prosesi’ ile 25-30 °C’da düşük yoğunlukta asit banyosunda giderilecektir. Daha sonra. ‘Light Pickling’ banyosu ile yüzeyde kalan demir klorür tamamen temizlenecektir.
Light PickHng banyosundan çıkarılan malzeme, çinko klorür-amonyum klorür çözeltisine (Raks) daldırılarak ön kaplama yapılacaktır.
Kaplamada kullanılacak çinko içerisindeki alüminyum oranı % 0.01’i geçmeyecek ve banyo sıcaklığı 445–465 ° C arasında bulunacaktır. Galvanizde bekletme süresi ile banyodan çıkarma hızı en uygun kaplama kalınlığı elde edecek şekilde imalatçı tarafından ayarlanacaktır. Malzemeler tek daldırma yapılarak galvanizlenecektir. Saplamaların beton içinde kalacak kısımları galvanizlenmeyecektir.
12.Galvaniz Üzeri Elektrostatik Boyama :
Aydınlatma direkleri sıcak daldırma galvaniz kaplama üzerine elektrostatik toz boya ile kaplanacak ve 200 oC de fırınlanacaktır.
Direkler idarenin belirlediği RAL koduna göre boyanacaktır. Boya işlemine geçmeden önce galvaniz yüzeyde meydana gelen çapak ve galvaniz birikintileri düşük devirli özel zımpara makinesi ve flaks ile temizlenerek yüzeyin pürüzsüz olması sağlanacaktır.
Direk renkleri idare tarafından belirlenecektir.
Direkler katlar arasında birbiriyle temas etmeyecek şekilde aralarına yeterli miktarda takoz yerleştirilerek paketlenecektir.
Direkler balonlu naylon ile paketlenecektir.
*** Aydınlatma Direği Fiyatları için bizimle iletişim‘e geçebilirsiniz.
Hasan Ekim 17, 2018 at 5:19 pm Cevapla