KVA Transformatörlü Güç Dağıtım Panelleri → * KİRALAMA * Geçici Güç Dağıtımı w / 480V 25KVA Geçici Güç Dağıtımı - (6) 120V GFCI
* KİRALIK * Geçici Güç Dağıtımı 480V 25KVA Geçici Güç Dağıtımı - (6) 120V GFCI
Parça No: RNT-MGL25-6C-480-120V-GFI
Fiyat: $ 7,168.95
RNT-MGL25-6C-480-120V-GFI Geçici Güç Dağıtımı Puanlar / Onaylar
Satır içi: 20 '# 8 Tipi W SOOW Kablosu Maksimum Birincil OCP: 60A @ 480V
Birincil voltaj: 480V AC 1PH Max Sekonder OCP: 125A @ 120V
Birincil Bağlantı Kesildi: 60A 480V 3PH Fused @ 60A N3R UL 1640 Taşınabilir Güç Dağıtım Ekipmanları
Birincil koruma: Bağlantıyı kes NEMA 3R İç Mekan veya Dış Mekan Kullanımı
Trafo: 25 KVA 480V - 120 / 240V AC 1PH N3R Abd'de üretilmiştir
İkincil voltaj: 120 / 240V AC 1PH
İkincil Panel 100A 120 / 240V 1PH MLO Panel N3R
İkincil Kesiciler: (6) 20A [125V]
İkincil Yuvası: (6) 20A GFCI Duplex [125V]
İkincil koruma: GFCI Özel Siparişler-Gereksinimler
Boyutlar: 40 "x 40" x 48 " Toll Free: 1-800-369-6671
Ağırlık: 650 lbs Uluslararası: 1-214-616-6180
* Tüm topraklar eyalet ve yerel kanunlara uygun olmalı ve Ulusal Elektronik Kod bölüm 250 * 'un asgari gerekliliklerini karşılamalıdır. E-mail: sales@larsonelectronics.com
Larson Electronics RNT-MGL25-6C-480-120V-GFI Geçici Güç Dağıtım İstasyonu, 480V AC elektrik akımını tek fazlı 120 / 240V AC'ye dönüştürür. Bu ünite, operatörlere 480V AC gücünü, üreticiler ve doğrudan şebeke gücü de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan güvenli bir şekilde kullanma ve dağıtma yeteneği sağlar.
RNT-MGL25-6C-480-120V-GFI geçici güç dağıtım sistemi, operatörlere 120 volt ekipmanlarını tek bir sistemden çalıştırma yeteneği verir. Birincil tarafta, operatörler #480 Tip W SOOW kablosunun 20'ını kullanarak 8 volt giriş gücünü bağlar. İkincil tarafta, operatörler 120V ekipmanı için altı çift yönlü GFCI prizine bağlanır.
Çalışma: Bir 20` #8 Tip B SOOW hat kordon iki, 480-amp zaman gecikmesi sigortalar içerir NEMA 3R 60-amp 480V üç fazlı, ayrılması ve içerisine 60V tek fazlı güç getirir ve transformatör yoluyla 480V tek faz geçer . NEMA 3R 25 KVA transformatör 480 / 120V tek fazlı 240V dönüştürür ve ikinci panele akım geçer. Transformatörün sekonder taraf NEMA 3R 125-amp 120 / 240V tek fazlı ana çıkıntı sadece panel beslenir. Bu, ikincil panel altı, 20-amp 125V dupleks GFCI kapları koruyucu altı, 20-amp 125V kesiciler ihtiva etmektedir.
Koruyucu inşaat: Trafo ve yük merkezi / dağıtım düzeneği son derece sağlam, dayanıklı ve mobil güç dağıtım platformu ile sonuçlanan bir toz boyalı çelik, dolly sepeti tarzı çerçeveye monte edilmiştir. İki düz kauçuk lastik ve bir dolly cart tarzı montaj platformu, daha kolay trafo hareketliliği sağlar ve bir merkez noktası kaldırma noktası, kablo veya zincir kancaları ile kolayca kaldırılmasını sağlar.
Bu geçici güç dağıtım çözümü, iş yeri priz gereksinimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için değiştirilebilir. Üniteler 150 KVA'ya kadar mevcuttur ve kızak veya römork monte edilmiş olabilir.
Larson Electronics bir üreticidir ve bu nedenle sizin özelliklerine portatif trafo sistemleri inşa edebilir. Her ne kadar birkaç model güç dağıtım transformatörü taşıyor olsak da, önceden sipariş edilen ünitelerimiz gibi özel sipariş verilmiş ünitelerimizi hemen teslim edebiliriz. Bu model ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, lütfen 1-800-369-6671 adresinden bizimle iletişime geçin veya sales@larsonelectronics.com özel gereksinimlerinizi tartışmak için.