Ürünler : Valfon Valf Vana
G SERİSİ - GLOB TİPİ HİDROLİK KONTROL VANASI
Glob tip hidrolik kontrol vanaları, su dağıtım hatlarında, yangın koruma sistemlerinde, sulama şebekleri ve filtrasyon uygulamalarında basınç,debi ve seviye kontrolü yapmak için kullanılır. Globe kontrol vanaları, diyafram kontrollü klape kapamalı olarak dizayn edilmiştir.Vananın Globe gövde dizaynı kolay montaj ve bakım avantajı sağlar.
Ana (Basic) vana,glob vana gövdesi,diyafram asamblesi ve kapak olmak üzere 3 temel parçadan oluşur.
Ana vana üzerine farklı kontrol sağlayan pilot valflerin kullanılması ile uygulamada istenilen modülasyon işlevi basitçe yapılabilir.
Vana, sızdırmazlık klapesine monte edilen Radyal Port sayesinde, çok düşük akışlarda bile modülasyon işlevini gerçekleştirebilir.
Vananın diyaframı kort bez ile kuvvetlendirilmiş sentetik kauçuktur. İstenilen uygulamalar için farklı diyaframlar kullanılabilir.
Korozyona karşı dirençli yay, diyafram asamblesine ekstra bir kuvvet sağlayarak , sızdırmazlık klapesinin tam kapanmasına yardımcı olur.
Vana yavaş sızdırmaz bir şekilde kapanarak şebekede herhangi bir basınç dalgalanması yaratmaz.
Glob tipi hidrolik kontrol vanaları şebekede hat basıncı ile tamamen hidrolik olarak çalışır. Vananın açma - kapama ve modülasyon işlevini gerçekleştirirken,elektrik ,pnömatik ,mekanik enerji v.b. ekstra bir enerji kaynağına ihtiyaç duymaz. Çalışma prensibindeki temel mantık diyafram alanı ile sızdırmaz klapesi arasındaki alan farkıdır. Ana vananın açma - kapama ve modülasyonlu konumda çalışmasını sağlayan ekipmanlar, vana üzerine monte edilen pilot valflerdir. Farklı uygulamalar için farklı pilot valfler kullanılır.
Ana vana normalde kapalı pozisyondadır. Bu konumda vana üzerindeki pilot valfin tahliye portu açıktır. Böylece vana aktüatöründe bulunan basınçlı su, pilot valf sayesinde tahliye edilir. Aktüatörde basınç olamadığından, hat basıncı klapeye baskı yaparak açık konum yönünde bir kuvvet oluşturur. Oluşan bu kuvvet ana vanayı açık konumda tutar. Vananın minimum açma basıncı yaklaşık 0,7 bar (10 psi) dır.
Ana vana üzerine monte edilen pilot valf bu konumda, tahliye portunu kapatır. Hat basıncı vananın aktüatörüne iletilir. Vananın Kapalı konumunda aktüatördeki basınç hat basıncına çok yakındır. Aktüatördeki basınç diyafram asamblesine vananın kapama yönünde bir kuvvet oluşturur. Vananın diyafram alanı klape alanına göre daha büyüktür. Bu alan farkı sayesinde vana kapama kuvveti, açma kuvvetinden çok daha büyük olacaktır. Böylece ana vana sızdırmaz bir şekilde kapalı konumda kalır.
Anma Çapları DN 50 - DN 65 – DN 80 – DN 100 – DN 150 – DN 200
Anma Basıncı Orta Basınç Aralığı: ISO PN16 bar – 230 psi
Yüksek Basınç Aralığı: ISO PN25 bar – 360 psi
Çalışma Basıncı Orta Basınç Aralığı : 0,7 – 16 bar / 10 psi – 230 psi
Yüksek Basınç Aralığı : 0,7 – 25 bar / 10 psi – 360 psi
Çalışma Sıcaklığı -10 °C / 14 °F – 80 °C / 176 °F
Test Gövde Sızdırmazlık Testi : 1,5 X PN (TS EN 12266-1)
Hidrolik Bağlantı Elemanları Dövme Pirinç – Galvaniz Kaplama Çelik
Hidrolik İletim Borusu Bakır Boru – Paslanmaz Çelik Boru – Alüminyum Boru
VANA ÇAP SEÇİM TABLOSU
Vana Çapları 50 mm
Maksimum Hızdaki Debi
Su Hızı: 5 m/s 35 m³/h 60 m³/h 90 m³/h 140 m³/h 320 m³/h 565 m³/h
Maksimum Hızdaki Debi gpm
Su Hızı: 16 f/s 160 245 350 630 1400 2500
Q : Debi - m³/h
ΔH : Fark Basıncı - bar,psi
Kv : Akış Katsayısı (Metrik) - m³/h
Cv : Akış Katsayısı (U.S)
V : Su Hızı - m/s
K : Vana Direnç Katsayısı - Boyutsuz
Vana Çapları 50mm
Kv Akış Katsayısı m³/h
Cv Akış Katsayısı
K Direnç Katsayısı
Boyutsuz 4.8 7.4 6.4 5.1 4.8 5.8
3 Diyafram Standart : Kort Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Opsiyonel : Kort Bez Takviyeli EPDM Kauçuk
4 Klape GGG 40 Sfero Dökme Demir
5 Mil Standart : SS 304 Paslanmaz
6 Yay Standart : SS 304 Paslanmaz
7 Radyal Port Standart : GGG 40 Sfero Dökme Demir
Opsiyonel : Bronz
8 Mil Burcu Standart : Ms 58 Pirinç
9 Klape Burcu Standart : Ms 58 Pirinç
10 Diyafram Diski Standart : GGG 40 Sfero Dökme Demir
Opsiyonel : Paslanmaz X20Cr13
11 Mil Somunu Paslanmaz A2 / Stainless A2
12 Sızdırmazlık Klape Contası Standart : EPDM
Opsiyonel : Nitril, Viton
14 Cıvata+Rondela Standart : 8.8 Galvanize Çelik
Opsiyonel : A2 Paslanmaz
15 Kaldırma Halkası Standart : 8.8 Galvanize Çelik
Opsiyonel : A2 Paslan
Genelde Basınç düşürücü kontrol vana uygulamalarında, vanadaki kesitsel daralmalar nedeniyle, basınç koşulları da değişir. En dar nokta, hızın en yüksek ve basıncın en düşük olduğu noktadır. Bu dar noktadan sonra, kinetik enerjinin büyük bir kısmı türbulansa, ayrılmalara, ısıya ve bazı bölümlerde basınca dönüşür. Eğer basınç akışkanın buharlaşma basıncı altına düşerse, vanada mekanik hasara neden olan kavitasyon başlar. Bu tip uygulamalarda kavitasyon sınırının geçilmemesine dikkat edilmelidir.