Yana Katlanır - Hangar Kapıları
Katlanır dikme sistemli Kapı modeli
Katlanır Hangar Kapısı Karkas Aksamı; galvanizli ve boyalı çelikprofillerden imal edilmelidir.
Menteşelerle birbirine baQlanmış kanat çerçeveleri ;
Yana kayma ve istasyon bölgesinde katlanarak toplanma yapısına uygun açılma hareti yapabilecek özellikte olmalıdır. Kapı kanatları, 1KN/m2 Rüzgar Mukavemet hesabına uygun olacak şekilde tasarlanmalı, imalatçı tarafından projelendirilmelive statik hesabıyla birlikte idarenin onayına sunulmalıdır. İdarenin onayından sonra kapı imalatı başlamalıdır.
Bina Kolonu ile Kapı Kanadıarasındaki ve Kanatlar Arasındaki İzolasyon; Kenetli geçme sistemi ile hava sızdırmazlığı sağlayıcı alüminyum profiller üzerine geçirilmiş EPDM contalarla oluşturulmalıdır.
Yana Katlanır Hangar Kapısı Kaplama Panelleri:
40 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu poliüretan köpük ile doldurulmuş 2 adet galvanize çelik levhadan oluşmalıdır.
Modüler yapıya sahipve kolay uygulanabilir -değiştirilebilir özellikte olmalıdır. Panel dolgu maddeleri Ekolojik Standartlara uygun olup, CFC içermemelidir. Panellerin birleşim yerlerinde gizli izolasyon contaları bulunmalıve hava sızdırmazlığı sağlamalıdır.
Yana Katlanır Hangar Kapısı Personel Kapısı:
Katlanır Hangar Kapısı üzerinde, projesi doğrultusunda uygun ölçülerde personel kapısı olabilmelidır.
Yana Katlanır Hangar Kapsı Aydınlatma Pencereleri:
Katlanır Hangar Kapısı üzerinde, projesi doğrultusunda uygun ölçülerde aydınlatma pencereleri olabilmelidir.
Pencereler ısı yalıtımlı Akrilik izolasyonlu Cam olarak imal edilmelidir.
Yana Katlanır Hangar Kapısı Motor Sistemi:
Katlanır sistemde imal edilecek olan kapının kanatlarınıharekete geçirecek ve açıldığındason noktada durduracak olan Motor Sistemi Limit Korumalı ve Çalışma Zaman Korumalı olmalıdır. Verilecek bir puls'ta kapının tamamının açılabilmesi özelliğine sahipolmalıdır. Motor sistemi ve buna bağlı hareket iletici sistem 380-400VAC ile çalışmalıdır.
Kapının açılma -kapanma Hızı 12Mt./Dk.-15Mt./Dk . olmalıdır.
Manuel açılımlar için, motor üzeinde Manuel'e Almasistemi bulunmalı,elektrik kesintilerinde veya ihtiyaç duyulduğunda kapı bu sistem ile manuel açılabilmelidir. Sistemde Emniyet Fotoseli Güvenlik Seti bulunmalı,kapının kapanma anında kanatlar arasında bir cisim bulunduğunda kapanma hareketi sona ermelidir.