Santral Kazanı İçin Isıtma Eşanjörü Olarak Yatay Borulu Tip Hava Ön Isıtıcı
Her türlü kazan
İstasyonu Kazan ve Endüstriyel Kazan İçin Isıtma Eşanjörü Olarak Çelik Yatay Borulu Hava Ön Isıtıcı
Hava ön ısıtıcısı, kazanın kuyruk bacaındaki baca gazının, kazanın dahili radyatörden belirli bir sıcaklığa girmeden önce havayı ısıtdığı ısıtma yüzeyidir. Kazanın ısı değişim performansını arttırmak ve enerji tüketimini azaltmak için kullanılan bir tür ekipmandır. Ön ısıtıcı genellikle üç tipe ayrılır: plaka tipi, döner tip ve boru tipi. Örnek olarak döner tipin alınması, çalışma prensibi Hava ön ısıtıcısının tanıtılması. Çok sayıda yanmamış yanıcı, hava ön ısıtıcısının tutuşmasına neden olabilecek ısı transfer elemanları üzerinde birikecektir. Tutuşma nedeni ve karşı önlemler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Kapanma analizi ve hava kaçağı kontrolü de ayrıntılı olarak tanıtılmıştır.
Hava ön ısıtıcısı, kazanın ısı değişim performansını artıran ve enerji tüketimini azaltan bir ekipman türüdür. Hava ön ısıtıcısının işlevi, havayı belirli bir sıcaklığa ısıtmak için, radyatörden kazanın içine girmeden önce, kazanın kuyruk borusundan boşaltılan baca gazını ısıtmak ve havaya iletmektir.
Hava ön ısıtıcısı genellikle elektrik santralindeki kömür yakıtlı kazanlar için kullanılır. Boru tipi ve döner tipe ayrılabilir. Döner tip ayrıca rüzgar siperi döner tipine ve ısıtma yüzeyi döner tipine ayrılabilir. Elektrik santralleri genellikle ısıtma yüzeyi döner hava ön ısıtıcısını kullanır. Genel olarak, kazanlardaki uygulama iki bölmeli, üç bölmeli ve dört bölmeli olup, aralarında dört bölmeli CFB kazanlarda daha yaygın olarak kullanılır.
1. Yanmayı arttırın ve arttırın
Hava ön ısıtıcısının içinden geçen hava, kazanın içine girer ve kurutma, ateşleme ve yanma işlemlerinin yakıt işlemlerini hızlandırır ve kazanın içindeki sabit yanmayı sağlar ve yanma verimini arttırır.
2.Epforce ısı transferi
Kazanda yanmanın iyileştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra, kazanın girerken sıcak rüzgar sıcaklığının artması nedeniyle, içerisindeki ortalama sıcaklık da artar. Bu, kazandaki radyasyon ısı transferini zorlayabilir.
3. Kazan kaybını azaltın, egzoz gazı sıcaklığını düşürün ve kazanın ısıl verimini arttırın.
İçerideki yanma sabit olduğundan ve radyasyon ısı transferinin arttırılmasından dolayı, kimyasal eksik yanmanın neden olduğu kaybı azaltabilir. Öte yandan, hava ön ısıtıcısı, egzoz kaybını daha da azaltmak için gaz baca ısısından yararlanır ve bu sayede termal verimliliği arttırır. Deneyime göre, hava ön ısıtıcısının içindeki hava sıcaklığı 1.5 derece arttırıldığında, gaz baca sıcaklığı 1 derece azaltılabilir. Takılıysa, hava ön ısıtıcısı havayı 150-160 derece ön ısıtma yapabilir, daha sonra gaz baca sıcaklığını 110-120 derece azaltabilir ve termal verimi% 7-7.5 oranında artırabilir ve yakıtı% 11-12 oranında azaltabilir .
4. sıcak hava yakıt kurutucu olabilir.
Tabaka yakan kazanlarda, önceden ısıtılmış hava mevcut olduğunda, miosture ve kül içeriği yüksek olan yakıt kullanmak uygundur. Enerji santrali kazanları için, sıcak hava yağ enerji sistemi için önemli bir kurutucu ve kömür tozu taşıyan ortamdır.
Borulu Hava Ön Isıtıcı
Borulu hava ön ısıtıcısının ana ısı transfer bileşeni, ince cidarlı çelik borudur. Boru şeklindeki hava ön ısıtıcılar çoğunlukla kübiktir. Çelik borular dikey olarak yerleştirilmiş ve birbirleriyle şaşırtılmıştır. Her iki uç da üst ve alt boru levhalarına kaynaklanmıştır. Borulu hava ön ısıtıcısı, boru kutusunda bir ara boru levhası ile donatılmıştır. Baca gazı ön ısıtıcıdan boru boyunca yukarı ve aşağı geçer, hava ise ısı transferini tamamlamak için ön ısıtıcıdan yatay olarak geçer.
Borulu hava ön ısıtıcısı, iyi sızdırmazlık, yüksek ısı transfer verimliliği, kolay üretim ve işleme avantajları nedeniyle santral kazanlarında ve endüstriyel kazanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Borulu hava ön ısıtıcısının eksiklikleri, büyük hacimli, çelik boru içeriğinin kolay kül tıkanması, zor temizleme ve baca gazı girişinde kolay aşınma ve yıpranmadır.
Mizanpaj öğesi Yatay düzen Dikey düzen
kademeli düzenleme /
Boru ve plakanın sızdırmazlığı
Isıya dayanıklı malzeme ambalaj /
a, gaz harici tüpü temizlediğinde, sıcak duman tüplerinin koruyucu kiremitleri vardır
b, gaz borunun içinde ovalanırsa, aşınma borusu boruları gaz girişine takılır.
1. denitration yenileme projeleri için tasarlanmış Eşanjör
2. Sirkülasyonlu akışkan yataklı kazan ve öğütülmüş kömür kazanları için ısı eşanjörü
3. Zincir ızgarası fırınları gibi ızgara fırınları için ısı eşanjörü parçaları4. Gazlı kazanlar, kok fırınları, vb.