Yalıtımlı kazan bacası Therminox TR-ZR
Giriş > Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi > Yalıtımlı ve tek cidarlı bacalar > Therminox TR-ZR
Therminox TR-ZRYalıtımlı kazan bacası Therminox TR ve ZR yalıtımlı duman bacaları, gazla ısıtılan tüm kazan tiplerindeki dumanların tahliyesine uygundur.Poujoulat Baca Sistemleri, toplu konutlar ya da sanayi tesisi uygulamalarının içinde ya da dışında her tip montajı yapmak için size komple bir çözüm getirmektedir.Bu sistem, cihazların performanslarını optimal düzeye getirecek ve enerji tüketimini azaltarak binanın termik verimliliğine katkıda bulunacak şekilde geliştirilmiştir.
Gerçekten yüksek verimli Therminox bacalar, hava sızdırmazlık ve kullanıcıların emniyetini sağlayarak, uyulması zorunlu yeni inşaat ve mevzuat kurallarına uyarlar.
Poujoulat Baca Sistemleri, bacaların bakım ve onarımını kolaylaştırmak amacıyla, size komple bir teknik asesuar ürün gamı önermektedir.
Therminox TR-ZR, 0071-CPD-0012 no.lu CE markasını taşımaktadır. Dokümantasyon talep etmek Avantajlar Özellikler Kurulum ve bakım Geniş bir çap, yedek parça ve ince yapı işleri seçeneği
Bacanın çekişi, 30 mm.lik hava plâkasıyla yapılan yalıtım sayesinde iyileştirilir.«Tarak » ile çekme sistemi, bağlantılarda termik köprülerin oluşmasını önler ve iç cidarın serbestçe genleşmesini sağlar.Basınç ve yoğuşmada (basınç < 200 Pa) tam sızdırmazlık, şantiyede dudaklı silikon conta takılmasıyla sağlanır (sıcaklık < 160°C). Birbiri içine yerleştirme sistemi, elemanların 360° dönmesine imkân verir.Takviyeli montaj kelepçelerinin kullanılması, gerilme olmaksızın çatı dışına 3 m taşmaya izin verir.
Paslanmaz çelik 316 L, 4/10e
Paslanmaz çelik 316 L, 5/10e
Paslanmaz çelik, 4/10e
Alüminyum çinko, 4/10e
Alüminyum çinko, 5/10e
30 mm.lik hava plâkası
Termik rezistans (m2 K/W)
Montaj Elemanlar, basitçe yapılan birbirinin yuvasına yerleştirme yoluyla birleştirilir. Tespit, bir pimle teçhiz edilmiş bir emniyet kelepçesiyle (300’lük çapa kadar) sağlanır. Söz konusu işlem, 350 ilâ 600 arası çapta civatalı bir kelepçeyle sağlanır. Elemanlar, mil üzerinde 360° dönebilirler. Elemanların birbirinin yuvasına geçirilme yönü ve dumanların yönü, ürünün etiketi üzerinde gösterilmiştir.
Yoğuşmalı ve/veya B22P/B23P tipi kazanlara bağlanacak bir tesisatın söz konusu olması halinde, Therminox ürün gamının elemanları, silikondan yapılma bir dudaklı conta sayesinde, tam olarak su ve basınç sızdırmaz durumdadırlar. Bunlar, elemanların montajı sırasında her yuvaya doğrudan yerleştirilirler. Contalar, TR, ZR ürün gamları için, 350 ilâ 600 arası çapta fabrika üretim aşamasında takılır. Bunlar, diğer çaplar için isteğe bağlı olarak teslim edilir. Dumanların sıcaklığı < 160°C (azamî direnç: 200°C)Uyarı: DTU 24.1, bacadan kazana doğru inen asgarî %3’lük bir baca eğimini zorunlu görmektedir.
Çatı dışına taşma t
Bacanın, geri tepmeyi önleme tertibatı ya da statik aspiratörden uzun olması halindeki özel durum. Baca menfezi, mahya seviyesinde bulunabilir.
Emniyet mesafesi Şubat 2006 tarihli NF DTU 24.1’e göre, üretici Poujoulat’nın emniyet mesafeleri için tavsiyesi, (her çaptaki) Therminox TR ZR yalıtımlı bacalar için (dış cidardan itibaren) 2 cm.dir.
DTU 24.1, temel bir noktayı göz önünde bulundurmuştur: kalori tuzaklarının elimine edilmesi. Gerçekten, bacanın boylu boyunca serbestçe havalandırılmasına imkân veren bir alan ayrılması çok önemlidir.
DTU 24.1’e göre hazırlanmış olan Danışma Kılavuzumuz’a başvurunuz.
Özel Gaz bacalarının termik direnci ve giydirilmesi
Bir binanın içine ya da dışına yerleştirilen bu tip baca için hiçbir termik direnç zorunlu değildir. Bir binanın içinde, zorunlu olarak alev almaz malzemeden yapılma bir giydirme şaftı, bacanın mekanik korunmasını sağlamalıdır. Bu şaftın, çatı arası ve hazır baca şapkası bölümlerinde bulunması zorunlu değildir (D.T.U. 61.1).
Özel Gaz bacalarına eğiklik kazandırılması
Bir metal baca sistemine eğiklik kazandırılması, binanın nitelik ve seviyesi ne olursa olsun, azamî 5 m.lik bir yükseklikle birlikte 45°’nin üstünde olmamalıdır (Ekim 69 tarihli bakanlık kararnamesi ve D.T.U. 24.1’e getirilen istisna).
Metal müstakil Özel Gaz bacaları, azamî 45° açılı 4’e kadar (2 eğik parça) dirseği kapsar (2 Ağustos 1977 tarihli kararname).
Yuvaya yerleştirme yönü
Tüm bacaların, yoğuşmanın akışı yönünde yani dişi parça üste doğru yerleştirilmiş olarak monte edilmesi gerekir.
Teknik destek Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir. 0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz. Avantages
Teknik destek Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir. 0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz. Ortak ürünler CondensorKazan daireleri için bağlantı borusu ve astar baca Çoklu yakıta uygun, gaz, mazot, odun ya da kömürle ısıtılan her tip kazan dumanlarının tahl... Ortak ürünler CondensorKazan daireleri için bağlantı borusu ve astar baca Çoklu yakıta uygun, gaz, mazot, odun ya da kömürle ısıtılan her tip kazan dumanlarının tahl... On yıl garanti