NÖTR DİRENCİ —
2000 yılından beri, M.S. Resistances'ın üst düzey bilgi birikimiyle ürettiği, yüksek kaliteli ürünleriyle taleplerinize size özel çözümler üretiyoruz.
M.S. Resistances son yıllardaki uluslarası çapta önemli projelerin hemen hemen hepsinde nötr direnci ürünleriyle projelerde yer aldı. Nötr direnci üretimi konusundaki kalitesi tüm dünya tarafından kabul gören M.S. Resistances, özellikle ürünlerinde teknik açıdan sağladığı yüksek performansı, rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunabilmesiyle de uluslarası boyutta tercih edilen marka konumunda yer almaktadır. Üretimindeki yüksek kalite ISO 9001 ve diğer sertifikalarla da belgelenmiş olup, tüm tip test raporları da müşterilere istendiği takdirde sunulmaktadır.
Nötr topraklama dirençleri ,3 fazlı güç transformatörleri ya da jeneratörlerde olan hata akımlarını tespit etmek ve sınırlandırmak için dizayn edilmiştir. Direnç, 3 fazlı sargıların nötr noktası ile toprak arasına bağlanır. Ölçme aparatıyla ilişkilendirilerek, arızaların tespitini ve kontrolünü sağlar.
Nötr topraklama dirençleri 3 temel parametre ile tanımlanır:
· Şebeke gerilimi (Un) ya da anma gerilimi(Ur=Un/)
· Hata Akımı (In)
· Anma hata süresi
M.S Resistances, Nötr Topraklama Dirençlerini (NGR) gereksinimlerinize göre dizayn edebilir, fakat aşağıdaki temel prensiplere dayandırılmalıdır.
-36kV ‘a kadar nominal şebeke gerilimlerinde hücreler topraklanmalıdır.
- 52 ve 66 kV değerlerinde NGR, topraklanmış hücre ya da topraklanmamış hücre olarak önerilebilirler.
- 66kV’un üzerindeki değerlerde, NGR sadece topraklanmamış olarak sağlanır.
NGR’ler için değişik koruma seviyeleri (IP seviyesi) kullanılabilir; IP23, IP54 & IP55.
M.S. Resistances, NGR’lere ek olarak akım transformatörü, gerilim transformatörü, parafudrlar, ayırıcı(yük/normal) gibi aksesuarlar da istenilmesi durumunda, bunları da sağlamaktadır. Çoğu zaman istenilen aksesuarlar ile direnç, aynı kabin içerisinde teslim edilmektedir.
Direnç, hesaplamasından teslime kadar olan tüm süreç boyunca devamlı kontrol edilir.
ISO9001:2008 sertifikamız her yönden kalitemizi sürekli yükseltmemizi sağlar. Kalitemiz piyasadaki önemli müşteriler tarafından erken bir şekilde fark edilmemizi sağlamıştır.
Ana şirketimizin ISO 14001:2004 sertifikası sayesinde çevreye duyarlı olmak için gereken bütün gereksinimler karşılanmıştır.
Bütün süreçler, küresel kalite çizelgemize girilir.
Her direnç, tesislerimizden çıkmadan önce Süreç Testi sayesinde kontrol edilir, kontrol sürecinde ise aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
-Ortam ısısında omik değer ölçümü
-Yüksek gerilimde güç frekansı testi
-Yalıtım direnci ölçümü
Dirençlerimiz, aynı zamanda önde gelen uluslararası bağımsız labaratuarlarca da tip testleri ile onaylanmıştır.Tip test raporları aşağıdaki değerlerdeki NGR’ler için mevcuttur.
Nötr topraklama dİrençlerİ
Isı artış testi
TT11kV1600A-10sec & 13.8kV1500A-10sec
BIL Test (NER) 70kV 200A-30sec
harmonİk Fİltre Dİrençlerİ
BIL Test 250 kV 130 Ohm -22kW
HRT 055kWBIL 125kV