admin Ocak 21, 2017	Demirdöküm, Oda Termostatı, Oda termostatı bağlantısı Yorumlar 3,043 Görüntüleme
Ocak 2, 2019 at 01:38
Sayın site yetkilisi , nest termostat almadan önce bir araştırayım dedim ama pek bilgi bulamamıştım önce youtube videonuz sonrada sitenizde gereken bütün bilgileri edindim çok teşekkür ederim .Emeğinize sağlık
Aralık 31, 2018 at 11:21
Termostat ayardan çıkmak için ne yapmalıyım Demirdöküm nötron plus
Aralık 23, 2018 at 15:07
Merhaba. Cevaba yorum yazdım olmadı galiba.
Benim sorum şu özetle. 4 lü klemense ulaştım. 4 kablo çektim. Ancak kahverengi ve mavi kablodan elektrik alamadım. Acaba parametre ayarını yaptıktan sonra mi gelecek. Bir de taktığım kablolar uygun mu bilemedim. Mail paylaşabilirseniz size resim atıp danışmak isterim. Şimdiden çok teşekkür ederim.
Kasım 28, 2018 at 08:17
Merhaba, yazınız çok faydalı. Buradaki bilgiler ile kendim takacağım ancak kombinin kapağını açamadım. Yıldız altıgen 2 vida var kombinin atında, bunları açacak anahtar-tornavida yok 2-3 nalbura gittim bulamadım. Nasıl açarım, açan tornavida veya matkap ucunu nereden bulabilirim bilmiyorum. İstanbul tuzladayım yardımcı olabilecek olan varsa memnun olurum.
Kasım 30, 2018 at 00:46
Aşağıdaki tornavida işinizi görüyor. (Ucun adına Tork deniyor, Demirdöküm kombiler T20 tork uçlar açıyor.)
Aralık 23, 2018 at 15:02
Merhaba çok teşekkür ederim. Soruma cevap vermişsiniz biraz geç haberim oldu. Kombiyi açtım ve 4 lü klemensi de gördüm 4 kablo çektim âncak elektrik almak için çektiğim kahverengi ve mavi kablolardan kontrol kalemi ile baktığımda elektrik yok. Henüz parametre ayarını yapmadım. Kış günü kombiyi de bozmak istemediğimden kapağı taktım yerine. Ben general ht300 aldım ama takacak kimseyi bulamadım istanbul tuzlada. Yetkili servis demirdöküm ürünü olmadığı için takmıyor. Diğer kombiciler de bilmiyor. Sizden ricam mail verebilirseniz. Taktığım kabloları size göstermek istiyorum onlar mi uyumsuz bilemedim veya parametre ayarından sonra mi elektrik gelecek anlamadım. Takarsam sizin sayenizde takacağım heralde. Şimdiden tekrar teşekkürler.
Aralık 23, 2018 at 15:26
Özelden mail adresimi gönderiyorum.
Kasım 8, 2018 at 09:54
Merhabada termostatini bağlandığımizda kombi üstündeki ayarı en düşük degeremi almamız gerekiyor yoksa belli bi dereceyemi getirmemiz gerekiyor iyi calismalar
Kasım 25, 2018 at 21:15
Öncelikle on/off yani aç/kapat termostatlar ortamı istenilen sıcaklığa getirene kadar kombiyi devamlı olarak çalıştırır ve ortam istenilen sıcaklığa ulaşınca rölantiye geçerler. Yani ortam sıcaklığı düştükçe ara ara komiyi çalıştırarak ortam sıcaklığını istenilen değerde tutarlar. Petek suyu sıcaklığı düşük tutulursa ortamın istenilen sıcaklığa ulaşması için kombinin çalışma süresi daha uzun olacaktır. Petek suyu sıcaklığı çok yüksek bir değer seçilirse örneğin 70 derece, ortam hızlıca istenilen sıcaklığa ulaşacaktır ancak bu defa da ortam istenilen sıcaklığa ulaştığında oda termostatı kombinin petekleri yakma işlemini durdursa dahi kombiler dizaynı gereği sıcak suyu kazanda soğumaya bırakmazlar ve sirkülasyon pompası bir süre daha devir daime devam ederek kazandaki sıcak suyu peteklerde dolaştırmaya devam eder. Bu işlem sonucu örneğin istenilen ortam sıcaklığı 22 derece iken kazandan pompalan sıcak suyun peteklerde dolaşması sonucu ortam sıcaklığı 24-25 derece değerlerine kadar çıkacaktır. Oda termostatının tekrar kombiyi çalıştırması için ortamın tekrar 22 derecenin altına düşmesi gerekir ve bu süre zarfında kazandaki ve peteklerdeki su oldukça soğuyacaktır. Soğumuş suyu baştan ısıtmak ise tasarruf oranını büyük ölçüde düşürür. Evler standart değildir dolayısı ile on/off oda termostatı kullanırken seçilmesi gereken petek suyu sıcaklığı da standart değildir. Petek suyu sıcaklığını ayarlarken; ideal bir evde soğuk bir günde örneğin ev sıcaklığı 15 derece iken kombinizi çalıştırdığınızda evinizin sıcaklığının 22 dereceye 30 – 45 dakika kadar bir süre zarfında ulaşacağı şekilde ve kombiniz çalışmayı bıraktığında ise kombiniz tekrar devreye girene kadar peteklerde ve kazanda bulunan suyun çok soğumayacağı şekilde bir değer belirlemenizi önermekteyim. Genelde bu değer çok soğuk olmayan yerleşim yerlerinde 45 derecedir. Daha doğu illerinde ise 50, 55 derece tercih edilebilir.
Kasım 5, 2018 at 19:33
Bendeniz gerekli tüm ayarlamaları yaptım parametreler dahil, termostat devreye giriyor fakat oda sıcaklığı değerinin üzeri de olmasına rağmen kombi kapanması gerekirken kapanmiyor, acaba sökülen iki beyaz kablo köprü olarak değil de ayrı olarak mı kalmaları gerekiyor,
Kasım 5, 2018 at 19:45
Merhaba, kullandığınız oda termostatı markası nedir? Bu kombide standart da kısa devre için kullanılan bir köprü durumu yok zaten. Özelden size eposta göndereceğim. Yaptığınız bağlantıların fotoğrafını epostama cevap olarak gönderebilirseniz yardımcı olmaya çalışırım.
Kasım 6, 2018 at 06:47
Tekrar merhaba. Gönderdiğiniz fotoğrafları inceledim ve klemensteki beyaz kabloları klemensten sökerek kısa devre edip bantladığınızı gözlemledim. General oda termostatınızdan gelen kabloları da kelemenste boşalan beyaz kabloların yerine bağlamışsınız. Sorunu düzeltmek için yapmanız gereken işlem; kombinin sigortasını kapatarak beyaz kabloların bantını söküp kabloları birbirinden ayırın. Ardından klemenste general oda termostatından gelen kabloları bağladığınız uçların tam karşısına bağlamanız. Oda termostatı kombinizin yanması gerektiğinde zaten kendi içerisinde bu kabloları kısa devre edecek.
Kasım 6, 2018 at 18:57
Konu ile ilgili tekrar mail ve resim gönderdim tarafınıza kontrol edebilir misiniz?
ilginize gerçekten çok teşekkür ederim.