... konulu sunumlar: "1 ISISAN HIGHLIFE KLİMALAR YÜKSEK TEKNOLOJİSİ VE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ İLE KONFORLU VE ZEVKLİ MEKANLAR SUNAR."— Sunum transkripti:
1 ISISAN HIGHLIFE KLİMALAR YÜKSEK TEKNOLOJİSİ VE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ İLE KONFORLU VE ZEVKLİ MEKANLAR SUNAR
2 ”AKILLI” KONTROL SİSTEMİ  Akıllı kontrol kendi başına karar verebilen özel yazılım sistemine verilen addır.  Kullanıcı uzaktan kumandadan bu modu seçtiğinde elektronik kart ve sensörler sayesinde, algılanan sıcaklık değerine göre ; ısıtma-soğutma-nem alma moduna kendisi karar verir.  İstendiğinde standart değerler, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.  Kullanıcının sıcaklık tercihlerini istatistiksel olarak hafızasında tutar.
3 ISITMADA “AKILLI” KONTROL  Otomatik İç Ünite Fanı Hız Kontrolü: Sistem sürekli olarak istenen sıcaklık ile ortam sıcaklığı arasındaki farkı okur. Eğer bu fark 4 ºC’nin üzerinde ise fan en yüksek devirdedir. Eğer fark 2 ila 4 ºC arasında ise fan orta devirdedir. Fark 1,5 ºC olduğunda ise fan en düşük konuma geçer. Bu mod fan Auto konumunda ise bu şekilde çalışır.  Soğuk Hava Etkisinden Koruma: A) FAN KONTROLÜ İLE KORUMA : Defrost anında iç ünite fanı durdurulur. Cihaz ilk ısıtmaya başladığında önce 2 dk. düşük, sonra 2 dk. orta sonra ise yüksek fan hızında çalışır.  Soğuk üflememesi için iç ünite yüzey sıcaklığını devamlı kontrol eder. B) KLAPE KONTROLÜ İLE KORUMA : Cihaz ısıtma modunda çalışırken eğer kompresör çalışmıyorsa, cihaz defrost yapıyorsa veya iç ünite sensöründe hissedilen sıcaklık 28 °C den az ise hava ayar klapesi otomatik olarak yatay pozisyona geçer.
4  Yüksek Basınç Koruması: Yüksek sıcaklıkta ısıtma yapıldığında, fazla akışkan şarjı veya kirli filtre sebebiyle cihaz zarar görmez. Sistem ısıtmada çalışırken, sistem iç ünite yüzey sıcaklığını ölçen sensör, eğer 52 ºC’den daha yüksek sıcaklığı hissederse, yüzey sıcaklığı 48 ºC’nin altına düşünceye dek dış ünite fanını durduracaktır.
5 SOĞUTMADA “AKILLI” KONTROL  Kışın soğutma yapılırken ayrı bir kite ihtiyaç yoktur! İç ünite yüzey sıcaklığı 4°C nin altına düştüğünde dış ünite 5 dk. durdurulmaktadır. Bununla birlikte sistem likit dönüşüne karşı kendini korumaya alır.
6 Akıllı Bağımsız Nem Giderme Modu Akıllı Bağımsız Nem Giderme Modu  Özel mikro işlemci tarafından kontrol edilen bu mod sayesinde, ekstra nem tutulur. Bu konumda kompresör, kondenser fanı ve iç ünite devreye giriş zamanı ve iç fan devirleri otomatik olarak en yüksek verim için “Akıllı” kontrol tarafından seçilir.Böylece nem oranı azaltılmış, sağlıklı ve kaliteli ortam havası sağlarken, aynı zamanda ekonomi de sağlar. Çünkü ortamdaki nem değeri düştüğünde konfor şartlarına ulaşmak çok daha kolaydır.
7 AKILLI UYKU MODU  Bu özel “akıllı uyku modu” kullanıcı uyurken çok sessiz bir ortamla birlikte ciddi enerji ekonomisi sağlar.  Sistem uyku modunda çalışırken evaporatör fanı özel en düşük devir olan (extra low)devrindedir. Eğer cihaz soğutma işlemi yapıyorsa 1 saat sonra, ayarlanan sıcaklığı kendiliğinden 1  C artırır. Isıtma işlemi yaparken ise 1 saat sonra, ayarlanan sıcaklığı 2  C düşürür.
8 HAVA YÖNLENDİRİCİ KLAPEDE AKILLI KONTROL  Hava yönlendirici klape 5 farklı açıda ayarlanabilir.Ayarlanan her kademe uzaktan kumandadan görülebilir.  Cihaz swing modunda çalışırken 64 salınımın ardından en uygun klape konumuna gelir.
9  Yoğuşma Koruması: Cihaz soğutma veya nem alma modunda çalışırken, eğer hava dağıtım klapesi 4 veya 5 no. lu konumda ise, 1 saatlik kompresör çalışması sonunda otomatik olarak 1 no. lu konuma gelir. Bu sayede ; klape üzerinde meydana gelebilecek yoğuşma önlenmiş olur. HAVA YÖNLENDİRİCİ KLAPEDE AKILLI KONTROL
10 HAVA YÖNLENDİRİCİ KLAPEDE AKILLI KONTROL  Otomatik Hava Dağıtım Modu: 1. Cihaz soğutma ve/veya nem alma modunda çalışırken hava dağıtım klapesi otomatik olarak tam yatay konuma gelir. 2.Cihaz ısıtma konumunda iken; sıcak havayı en alt kota kadar ulaştırabilmek için hava dağıtım klapesi çıkış havasını aşağıya doğru otomatik olarak yönlendirir.
11  GREEN SIGN  Yeşil lambalardan biri, sabit şekilde yanarak ayarlanan sıcaklığı gösterir. O andaki ortam sıcaklığı ise yanıp sönen yeşil lamba ile gösterilir.  ENERJİ TASARRUFU İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
12 MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ İÇ ÜNİTE FANI  Kullanıcı fan hızları arasındaki geçişleri kesinlikle hissetmez. Bu geçişler frekans kontrolü ile olur. Kademesiz geçiş çok sessiz iç mekanlar yaratır.
13 DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE KARTLARI  Japon teknolojisi ile programlanmış, yüksek kaliteli mikro işlemci  Fuzzy logic kontrol  Özel trafo ile az yer kaplayan kart beslemesi  PID kontrolü (Kademesiz fan devre ayarı)  Otomatik iç ünite fan hızı ve devir kontrolü  Dış ünite, iç ortam ve evaporatörden sürekli sıcaklık okuma yeteneği  Isıtmada akıllı kontrol  Sıcak başlangıç  Soğutmada akıllı kontrol  Akıllı klape kontrolü  Yüksek basınç koruması (Dış ünite fan on-off kontrolü) ELEKTRONİK KONTROLDE YÜKSEK TEKNOLOJİ ( RAC SERİSİ )
14 RAC SERİSİ DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE KARTLARI  Yoğuşma koruması  Nem alma, timer, uyku modu kontrolü  Hata teşhis kabiliyeti, Ledlerle uyarı  İç ortam sıcaklığı ile ortam sıcaklığındaki farka göre otomatik fan hız ayarı  Birbirinden bağımsız kompresör 4 yollu vana ve fan kontrolleri  Sıcaklığa ve zamana bağlı değişken dönemli özel defrost  Tüm süre ayarlarının değiştirilebilmesi  Auto-restart devresi  Acil test çalıştırması  Yüksek voltaj ve düşük voltaj koruması
15 PROFESYONEL SERİ CİHAZLARIN ELEKTRONİK KARTLARI Çok gelişmiş teknolojiye sahip JAPON entegreler  Gaz sıcaklığına bağlı bağımsız, sonsuz fan devir ayarı  Çoklu fonksiyonlu ikaz ve bilgi ledleri  O anki operasyon bilgisi bildirimi  O anki hata ikaz kabiliyeti  Bir önceki hata ikaz kabiliyeti  Yüksek basınç ve alçak basınç koruması  Presostatlar ile  Termistör ve sensörler ile  Faz sıra kontrolü  SÜREKLİ  Fazlar arası asimetri koruması  Faz eksilmesi koruması  Otomatik iç ünite fan kontrolü PROFESYONEL SERİDE TEKNOLOJİNİN SON NOKTASI!
16 PROFESYONEL SERİ CİHAZLARIN ELEKTRONİK KARTLARI  Aynı kablodan birden çok data aktarım yeteneği (iç dış ünite bütün bilgiler sadece 3 kablodan gidip gelir)  SÜREKLİ “SELF CONTROL” (kendi kendini kontrol)  Dış ünite fanının hangi devirde döndüğünü görebilme yeteneği  Dış ünite fanının verimini değiştirebilme  Toplam kompresör çalışma süresini dakika cinsinden görebilme  Karter ısıtıcı başlama ve durdurma  Zamana, sıcaklığa ve buzu eritme süresine bağlı çok özel defrost kontrolü  Kompresör çıkışı, kondenser çıkışı, evaporatör yüzeyi ve iç ortamdan sürekli sıcaklık ve basınç kontrolü
17 Standart çok büyük kart besleme trafosu ( Karttan bağımsız ) HERHANGİ BİR KLİMA KARTI Tipik Yüksek, Orta, düşük fan devir röleleri 1. Ses kaynağı 2. Eski teknoloji 3. Büyük fan motorları Herhangi bir çok basit programlanmış entegre devresi * Kalitesiz kart malzemeleri • Sıcaklık kontrolünden yoksun, zamana bağlı basit defrost ve kontrol mantığı • * Yüksek arıza riski
18 YÜKSEK TEKNOLOJİNİN KEYFİ! ISISAN HIGHLIFE ELEKTRONİK KARTLARI DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE KARTLARIYER/TAVAN TİPİ İÇ ÜNİTE KARTLARI
19 YÜKSEK TEKNOLOJİNİN KEYFİ! ISISAN HIGHLIFE ELEKTRONİK KARTLARI DIŞ ÜNİTE KARTLARI SALON VE KASET İÇ ÜNİTE KARTLARI
20 ELEKTRONİKTE SON TEKNOLOJİ  Teknolojinin ulaştığı en küçük kart besleme devresi “DAHA İYİSİ YOK”
21 FONKSİYONEL UZAKTAN KUMANDALAR  Basit kullanım,  Akıllı kontrol modu (FUZZY LOGIC CONTROL)  Otomatik sıcaklık kontrol ve komut imkanı,  Otomatik fan devir ayarı,  5 ayrı kademede klape ayar imkanı,  Akıllı klape kontrolü,  Sürekli anlık zaman gösterimi,  Saate bağlı aç/kapa programı yapabilme,  °C arası yüksek aralıklı sıcaklık ayar imkanı,  Gece konumu ayarı (uyku modu )
22  SALON TİPİ KLİMA KUMANDA PANELİ  ÖZEL SEVİYE SENSÖRLÜ RADYAL DRENAJ POMPASI
23 EN SON JAPON TEKNOLOJİSİNİN ÜRÜNÜ EVAPORATÖRLER  Patentli ve etkili ses sönümleme özelliğiyle, süper sessiz ve konforlu bir çevre  Ultra sessiz fan pervaneleri  Özel kanat açılı, aerodinamik ve büyük çaplı fan  Ses dalgaları ile birleştirilmiş  Mükemmel balans ayarlı  Düşük devirli  Antibakteriyel malzemeden imal  Özel tasarım fan motorları  Mikroişlemci kontrollü  PID frekans kontrolü ile kademesiz fan devir geçişi  Küçük boyut  Sessiz dizayn(Monoblok gövde)  Sürekli-özel hız sensörü ile çalışma kontrolü  Tek sargı ile sınırsız devir imkanı
24 KOKU GİDERİCİ, ULTRA HASSAS YÜKSEK KALİTELİ FİLTRELEME YETENEĞİ  Antibakteriyel ön hava filtresi  Statik koku giderici filtre  0,01 Mikrona kadar partikülleri ayrıştırma yeteneği  % 95 ‘ den fazla filtreleme verimi
25  Yüksek performans ve uzun sistem ömrü için, soğutucu akışkandan yağı tamamen ayıran geliştirilmiş yağ separatörleri  Akışkan titreşim yutucular (Muffler)  Sürekli ve hassas basınç kontrolü  Alçak ve yüksek basınç kontrol elemanları  Yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı, akışkan yön değiştiriciler  By-Pass valfleri  Anlık akışkan basınç ve sıcaklık yükselmesine karşı çok hassas koruma MÜKEMMEL SOĞUTMA SİSTEM ELEMANLARI
26  MÜKEMMEL  GÜVENİLİR KOMPRESÖRLER!  YÜKSEK VERİM!  ÇOK SESSİZ!  UZUN ÖMÜR!  DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ!
"1 ISISAN HIGHLIFE KLİMALAR YÜKSEK TEKNOLOJİSİ VE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ İLE KONFORLU VE ZEVKLİ MEKANLAR SUNAR." indir ppt
Benzer bir sunumlar INVERTER NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?. ISISAN BUDERUS SERVİS&EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2 •“Inverter” DC akımdan AC akıma çevirmek demektir. •Doğru gerilimden (DC), değişken.
Evaporatif Klima Erdinç Klima Düşük Maliyet Enerji Tasarrufu Çevre Dostu Çok Kolay Montaj Tüm hakları saklıdır © Erdinç Klima 2009.
VRF SİSTEMLER İLE MERKEZİ SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI TMMOB MAKINA MUHENDISLERI ODASI ADANA SUBE
1 BÖLÜM-5 KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA BULMA. 2 SOĞUTMA SİSTEM KONTROLLARI Bir soğutma sistemi çalışmadığında ve soğutulması gereken ortam sıcak olduğunda.
DERS 8 KONTROLÖRLER ve KONTROL SİSTEMLERİ. Açık devre kontrol (kumanda sistemleri) Kapalı devre kontrol (otomatik kontrol sistemleri)
EVAPORATİF KONDENSER ÖN SOĞUTMA. •Sıcak hava ıslak pedlerin üzerinden geçer. •Su havadan ısı alarak buharlaşır. •Suya ısısını veren hava, yaş termometre.
VIGEN Top &Top 9500’ün Tanıtımı VIGEN Tıp Teknolojisi Araştırma Merkezi.
Soğutma Kuleleri Doç. Dr. Derya Burcu ÖZKAN Yıldız Teknik Üniversitesi.
Klima Nedir?. Klimalar insanların daha rahat ve verimli yaşaması amacıyla kapalı ortamların havasını so ğ utan, nemini alan, iste ğ e ba ğ lı olarak ısıtan.
ISO KONTROL FORMLARI OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM. Proses Kontrol Döngüsü Set Değeri Kontrol Cİhazı Referans girişi hata Kontrol birimi Son.
1 Yoğuşturucular Kaynaklar FRİTERM termik cihazlar sanayi ve ticaret A.Ş katalogu internet sayfası
Balans Vanaları. Merkezi Isıtma Merkezi Soğutma Sıcak su sistemleri Balanslama.
İzolatör ve Parafudr. İZOLATÖR İZOLATÖR Enerji nakil hatlarını, şalt sahaları ve dağıtım merkezlerinde baraları, tespit edildikleri yerden yalıtan ve.
1 KARTUŞLU BALANS VANASI ve BASINÇTAN BAĞIMSIZ KONTROL BALANS VANASI(ABQM) KARŞILAŞTIRMASI.
DS|POWER DS300 serisi Yeni nesil DSP kontrollu Kesintisiz güç kaynakları.
FİBER OPTİK AYDINLATMA Oğuzhan PİRE ZARAFET, ESTETİK VE VERİMLİLİK; AYDINLATMA SEKTÖRÜNÜN YENİ GÖZDESİ FİBER OPTİK AYDINLATMA.
KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ,ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ.
1 BÖLÜM-4 GENLEŞME CİHAZLARI VE BORU HATLARINDA ARIZA BULMA.
DERS 7 KONTROLÖRLER ve KONTROL SİSTEMLERİ. Açık devre kontrol (kumanda sistemleri) Kapalı devre kontrol (otomatik kontrol sistemleri)
Assessed to ISO 9001 LPCB ref. no. 926 ML-322 MAXLOGIC Konvansiyonel Yangın Söndürme Santrali.
Daire İstasyonları ile Merkezi Sistemlerde Anlık Sıcak Su Üretimi.
Assessed to ISO 9001 LPCB ref. no. 926 Endüstriyel Tip Kombine Gaz ve Yangın Alarm Sistemi.
MAVİ OTOMASYON Saha Ekipmanları. Sıcaklık Sensörleri = Kullandığımız sıcaklık sensörlerini temelde kanal tipi, daldırma tip, mahal tipi, dış hava tipi.
AKILI EV SİSTEMİ. Homepro evde olmadığınız anlar zili cep telefonunuza yönlendirir, kapıya gelen kişi ile konuşmanızı sağlarken kötü niyetli kişilere.
Yrd. Doç. Dr. Kemal MAZANOĞLU Arş.Grv. Habibe GÜRSOY.
Test Sistemleri. TEST SİSTEMİ PROJE SÜREÇLERİ Kavramsal Tasarım Benchmarking Standart/Makale/Patent Taraması Sistem Planlaması Geliştirme Süreci Test.
Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Gökhan ATALI.
DEZICOP Karışım önleme sistemi. Neden karışım önleme ?  Taşımada birden fazla gözü olan tankerler kullanılıyor.  Farklı ürünlerin boşaltımı için tek.
VOLTAJ KORUMA SİSTEMLERİ GRD – 03 – 01 – 01 – A GRD –
HAFIZALI KOLTUKLAR VE AYNALAR. Gün geçtikçe artan otomobil çeşitleri ve en ucuz otomobil üretim yarışı ki rekabet piyasasının bu koşulları gerektirmesi,
© Festo Didaktik- Eğitim ve Danışmanlık 1 PNÖMATİK TEMEL SEVİYE TP101: II.GÜN.