izmir yangın kapısı,şook şokk 750 tl yangın kapısı,izmir yangın söndürme malzemeleri,izmirde yangın kapısı yangın merdiveni - Yangın Pompaları
NFPA 20'ye uygun, UL Listeli, FM Onaylı Yangın Pompaları
Yatay Bölünebilir Gövdeli
Dikey Hat Tipi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yangın pompalarının özellikleri aşağıdaki madde ile belirlenmiştir:
Madde 93- Yangın Pompaları: Sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompalar, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olmalı ve %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmamalıdır. Bu tür pompalar, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, anma debi değerlerinin %130'u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.
Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarı olmalıdır. Basınç anahtarları, kumanda panosunun içine yerleştirilmiş, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden, su darbelerine karşı korumalı, alt ve üst değerler ayrı ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra kilitlenebilir olmalıdır.
Pompa odası veya pompa istasyonunda +4oC üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanacaktır.
Copyright 2020. Tasarım: Web Center. Ziyaret Sayısı: 5331 [Bugün: 2]