Merdivem Otomatigi Şeması | Kontrol Kalemi Forumları
Merdivem Otomatigi Şeması
Konusu 'Elektronik Genel' forumundadır ve kara yusuf tarafından 27 Eylül 2007 başlatılmıştır. Etiketler:
sevgili arkadaşlar merdiven ott arızsı var mer. ot buton çıkışı na butona ener.galmiyor atladığım bırşey var yardım
Arkadaşım ! zaten merdiven otomatiği butonuna enerji gelmez. Butona nötr girip, çıkar.
kara yusuf Merdiven otomatiği tesisatı apartmanların merdivenlerinin ve ortak koridorlarının aydınlatılmasında kullanılır. Her katta bir ve ya iki buton bulunur. Merdiven otomatiği devresi, butonlardan herhangi birine basılmasıyla çalşır ve bütün lambaları yakar. Devredeki bütün butonlar ve lambalar birbirine paralel bağlıdır. Merdiven otomatlarının 1-4 dak zaman aralığında çalışacak şekilde ayarlanabilirler. Çalıştırıldıklarında ayarlanan süre sonunda lambalar otomatik olarak söner.
Bağlantı aşağıdaki gibidir
Bu bağlantıdada anlaşılacağı gibi buton merdiven otomaiği içerisindeki 12 dcv röleyi tetiklemede kullanılır.Merdiven otomatikleri 2 kısma ayrılır transformatörlü tip transformatörsüz tip, şekilde görülen transformatörsüz tiptir.
Sayın MeSut. !
Siz hem bağlantı şemasını resim olarak vermişsiniz, hemde merdiven otomatiğinin elektronik şemasını çok açıklayıcı olarak vermişsiniz. Sizin çalışmalarınızdan haberim olmadan bende bir şema çizdim. "Benim çalışmalarımı beğenmedi, tekrar şema göndermiş" demezseniz izninizle bende çizdiğim şemayı gönderiyorum. Sayın kara yusuf !
Merdiven otomatiği şema olarak aşağıda olduğu gibidir. Klemens sıralaması değişik markalarda farklılık gösterebilir.
Kolay gelsin. HOŞÇAKALIN
Yönetici tarafından son düzenleme: 20 Mart 2009
ŞEF ve MeSut. sizler teşekkür ederim . bina tesisatı hakkın da pek iyi değilim sizleri sık sık ziyaret edeceğim.kara yusuf
sn şef bizim evdeki merdiven otomatiğinde butonlarda enerji var
sn şef bizim evdeki merdiven otomatiğinde butonlarda enerji varTamamını görmek için tıklayın
Kontrolkalemi ile baktığında enerji var gibi görürsünüz. Butona basıp otomatiği devreye aldığınızda sönecektir. Yani o gördüğünüz enerji aslında merdiven otomatiğinin üzerinden dönüş yapan enerjidir.
sn şef size çok teşekkür ederim kusura bakmayın biraz yeniyimde
burada butona basılmadan da lambalara faz-nötr gidiyor ve yanmıyor mu? sanki buton L-N arasında olmalı?
Yönetici tarafından son düzenleme: 14 Aralık 2008
faz merdiven otomatiğinin içindeki rölenin kontağından gelir
doğan slx ön cam otomatiği
20 Aralık 2010, Paylaşıldığı Yer: Otomotiv Elektrik ve Elektroniği
23 Şubat 2011, Paylaşıldığı Yer: Akıllı Bina Otomasyonu
uno sx ie cam otomatiği devresi
1 Mayıs 2012, Paylaşıldığı Yer: Otomotiv Elektrik ve Elektroniği
merdiven ara otomatiği
21 Mayıs 2012, Paylaşıldığı Yer: Sensörler & Algılayıcılar
18 Kasım 2012, Paylaşıldığı Yer: Elektrik Genel
mashadow cevapladı 31 Mayıs 2016 16:59
window_s cevapladı 31 Mayıs 2016 16:14
Şerit Ledler Hakkında Yardım...
Gülen Adam cevapladı 31 Mayıs 2016 16:09
BonezCrusher cevapladı 31 Mayıs 2016 15:56
Suat_Korkmaz cevapladı 31 Mayıs 2016 15:54
PLC DEVRE ÖDEVİ YARDIMCI...
Doğukan Göker konu açtı 30 Mayıs 2016 22:18