Download "İÇİNDEKİLER. 2M KABLO TESTLER 02 2M KABLO ve DEMİRYOLLARI ÇEVRE POLİTİKAMIZ DEMİRYOLU KABLOLARI A-02YS2Y(L)2YB2Y BALİZ KABLOSU"
2 İÇİNDEKİLER 01 2M KABLO TESTLER 02 2M KABLO ve DEMİRYOLLARI 03 ÇEVRE POLİTİKAMIZ 04 DEMİRYOLU KABLOLARI 05 A-02YS2Y(L)2YB2Y BALİZ KABLOSU 07 AJ-2YY(K)2YB2Y TCDD SİNYAL KABLOSU 08 AJ-02YS2YD(K)2YB2Y TCDD HABERLEŞME KABLOSU 09 A-2YY2YB2Y/A-2XY2YB2Y TCDD ENERJİ KABLOSU 11
3 Müşteri odaklı hizmet anlayışına ve sürekli gelişime inanan 2M KABLO, zaman içinde bu yönleriyle tanınmış ve kablo sektöründe kalite, güven, başarı ve ilklerin simgesi olmuştur. 2M KABLO, 1993 yılında İstanbul da kuruldu ve 2012 yılından itibaren Silivri deki yeni tesislerinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 2M KABLO yeniliğe ve gelişime açık genç, aktif ve uzman kadrosu ile İstanbul da Perpa Ticaret Merkezi nde Yurtiçi Satış Merkez Ofisi, Ankara da Bölge Satış Ofisi, Antalya, Adana, Bursa, İzmir de satış noktaları ve ayrıca Moskova da 2005 yılından itibaren bir satış ofisi ve depo ile hizmet vermektedir. Kuruluşundan itibaren alçak gerilim kablolarını 2MKAB markasıyla üretmekte olan 2M KABLO daha sonra ses ve görüntü kablolarını LOOKAB, yangına dayanıklı kabloları ise FireKab markası adı altında toplamıştır. Başlıca Ürün Gruplarımız Sinyal-kumanda kabloları, Halojensiz yangına dayanıklı kablolar, Coaxial Kablolar, Bileşik ve CCTV kablolar, Yangın alarm kabloları, Telefon kabloları, Ses ve görüntü kabloları, Gemi ve Yat kabloları, Enerji kabloları, Bilgi iletişim kabloları, BUS kablolar, Enstrumantasyon kabloları, Demiryolu kabloları, Silikon kablolar, Kaynak kablolarıdır. Geniş ürün yelpazesi ile kablo sektöründe aktif rol oynayan 2M KABLO, ulusal ve uluslararası standartlara göre ürettiği ürünlerin yanı sıra, özel müşteri şartnamelerine ve isteklerine göre de dizayn yapabilmektedir. Tüm iletişim ve firma detayları için: 01
4 2M KABLO TESTLER 2M KABLO bünyesinde tüm testler tam donanımlı laboratuarlarda uzman bir ekiple gerçekleştirilmektedir. Testler; Elektriksel Testler, Mekanik ve Kimyasal Testler, Yangına Dayanıklı Kablolara Yapılan Testler olarak üç ana grupta detaylı şekilde yapılarak kalitemiz belgelenmektedir. Elektriksel Testler Transfer empedans, Ekranlama zayıflaması ve Kuplaj zayıflaması ölçümleri Spark testi Geri dönüş kaybı, Zayıflama ve Empedans ölçümleri Kapasite ve Direnç dengesizliği ölçümü Kapasite ve Endüktans ölçümü Yüksek gerilim testi İzolasyon direnci Ölçümü İletken direnci ölçümü Redüksiyon faktörü testi Mekanik ve Kimyasal Testler Çekme dayanımı & Kopma uzaması testi Yaşlandırma testleri Et kalınlığı ve Çap ölçümü Yoğunluk tayini testi Büzülme testi Düşük sıcaklık testi Sıcakta çekme testi Isıl şok testi Yüksek sıcaklıkta basınç testi Bükülgenlik testi Isıl kararlılık testi UV Dayanım testi Kılıf yazısı kalıcılık testi Su emme testi Mineral yağ testi Hidrokarbona dayanım testi Yangına Dayanıklı Kablolara Yapılan Testler Alev altında iletim testi Alev altında darbeli iletim testi Z testi W testi Demet kabloda dikey alev testi Duman yoğunluğu testi Toksik miktarı ölçümü testi Halojen asit miktarı ölçümü Oksijen index miktarı ölçümü 2M KABLO test videolarını izlemek için, yandaki QR kodu taratınız. 02
5 2M KABLO VE DEMİRYOLLARI Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan demiryolu yatırımları genç Türkiye Cumhuriyeti nin ilk yıllarında hızlanmış ve tüm yurdu demir ağlarla örme projesi övünülecek boyuta ulaşmıştır li yıllardan sonra geri plana atılan demiryolu taşımacılığı yerini otoyol ve motorlu araçlara bırakmıştır. Yıllardır ihmal edilen demiryollarında Hızlandırılmış Tren ile başlayan yeni yolda Yüksek Hızlı Tren e ulaşılmış ve 2023 yılına kadar yenileme çalışmalarına da hız verilmiştir. Mevcut hatların elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu hale getirilmesi projeleri 2M Kablo nun öncelikli çalışma alanı ve hedefleri arasında yer almaktadır. TCDD şartnamelerine uygun sinyalizasyonu, haberleşme ve güç kabloları, bunlarla birlikte baliz kablosu üretmeye başlayan 2M Kablo; yıllardır biriktirmiş olduğu kablo üretim tecrübesini demiryolu sektörüne de aktararak tüm paydaşlarına hizmet etmeyi amaçlamıştır yılından beri Türkiye de ve yurtdışında iftihar edilecek yüzlerce projede yer almış olan 2M Kablo, demiryolu sektöründe de Türkiye nin iftihar edeceği projelerde yerini almaya devam edecektir. 03
6 ÇEVRE POLİTİKAMIZ Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, üretimimiz esnasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve sürekli iyileştirmek doğrultusunda 2M Kablo olarak; Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması, Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, Üretimin tüm süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, Kirliliğin kaynağında önlenmesi, Elektrik, yakıt ve su kaynaklarının tüketiminin azaltılması için tedbirler alınması ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanması, Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınması, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışılması, Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönündeki faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, alçak gerilim kablo sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız. 04
8 DEMİRYOLU KABLOLARI 06
9 > DEMİRYOLU KABLOLARI A-02YS2Y(L)2YB2Y BALİZ KABLOSU (1x2x1.4 mm/1x2x1.6 mm/1x2x1.53 mm) Kullanım Alanı : ETCS (Avrupa Tren Kontrol Sistemleri) demiryolları ağında kullanılır. Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen, halojensiz, düşük duman yoğunluklu, HFFR iç ve dış kılıflı olarak imal edilir. EMG : Elektromanyetik girişimlere dayanım. Kablo Yapısı İç İletken İzole Damar Renkleri Büküm Fitil(ler) Ayırıcı Dolgu Kılıf Ekran Ara Kılıf Zırh Dış Kılıf Teslimat Uzunluğu (±5%) Ø 1.40 mm tavlı mono bakır (1.5 mm 2 )(1.6 veya 1.53 mm) Köpüklü (foam-skin) Polietilen (02YS) Mavi-Beyaz İki damar birlikte bir çift olarak, dört damar ise iki çift veya yıldız-dörtlü olarak bükülür. Polietilen Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) polyester bant(lar) helisel olarak sarılır. Polietilen, Siyah (RAL 9005) Bir yüzü poliester kaplı Al-PE bant (nom.kalınlık: 0.2 mm) Polietilen, Siyah (RAL 9005) Tünel uygulamasında HFFR özellikli. Çift kat helisel sarım çelik bant (bir adet çelik bant kalınlığı: 0.30 mm) Polietilen, UV dayanımlı ya da Tünel uygulamaları için HFFR, Siyah (RAL 9005) 1000 m Kablo Markalama 2MKABLO [TANIM] [LOT NO] TCDD [METRAJ] Teknik ve Elektriksel Özellikler (20 C) Test Gerilimi (50 Hz, 1 dk.) İletken Direnci (DC) 20 C de Yalıtım Direnci (500 V, 1 min. 20 C) Redüksiyon Faktörü Hz.) Zayıflamalar Karşılıklı Kapasite Karakteristik Empedans (Ω) Çalışma Sıcaklığı Min. Bükülme Yarıçapı Damar-Damar: 2100 Veff Damar-Ekran: 3000 Veff 11.9 (max.ω/km) (1.4 mm) (min.mωxkm) (1.6 mm=max.19.8 Ω/km) 100 V/km : V/km : khz : 0.85 khz : 4.5 db/km 50 nf/km khz : 140 ± khz : 120 ± 10% Sabit: -40 C +70 C Tesis Sırasında : -5 C +50 C 15 x Kablo Çapı, Statik Uygulama Çift Sayısı x İletken Çapı (nx2xmm) 1x2x1.4 2x2x1.4 1x2x1.6 1x4x1.53 Nominal Kablo Çapı (mm) Nominal Kablo Ağırlığı (kg/km)
10 > AJ-2YY(K)2YB2Y TCDD SİNYAL KABLOSU (nx1.5 mm 2 - nx4x1.5 mm 2 ) FR Kullanım Alanı : 25 kv, 50 Hz Tek faz, Ray dönüş akımlı elektrifikasyon sisteminin olacağı güzergahta sinyal ekipmanları arasındaki bağlantılarda sinyalizasyon kablosu olarak kullanılır. Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen, halojensiz, düşük duman yoğunluklu, HFFR iç ve dış kılıflı olarak imal edilir. Yıldız-dörtlü düzeninde gruplar halinde katlar şeklinde bükülür. EMG : Elektromanyetik girişimlere dayanım. Kablo Yapısı İç İletken İzole Damar Renkleri Büküm Şekli 1.Ayırıcı Dolgu Kılıf Ekran 2. Ayırıcı Ara Kılıf Ara Kılıf Altı Çap Ara Kılıf Et Kalınlığı (min.) Zırh 3. Ayırıcı Dış Kılıf Dış Kılıf Altı Çap Dış Kılıf Et Kalınlığı (min.) Ø 1.40 mm Tavlı mono bakır. İletken Kesiti : 1.50 mm 2 Solid veya Çapraz bağlı Polietilen Renk kodlu veya siyah renk üzerine beyaz numara kodlu Tüm damarlar birlikte katlar halinde yada yıldız-dörtlü düzeninde gruplar halinde katlar şeklinde bükülür. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) polyester bant(lar) helisel olarak sarılır. (nom.kalınlık: 0.20 mm) PVC, Siyah renkli Helisel sarım çift kat bakır bant (bir adet bakır bant kalınlığı: min mm) Polyester bant (helisel sarım, ihtiyaç halinde) PE, Siyah renkli 25 mm mm mm 1.0 mm 1.20 mm 1.40 mm İletken Kesiti : 1.5 mm 2 Damar Sayısı : 4,7,9,12,19,27,37,48,... Helisel sarım çift kat çelik bant (bir adet çelik bant kalınlığı: 0.50 mm) Polyester bant (helisel sarım, ihtiyaç halinde) Polietilen, Siyah (RAL 9005) UV dayanımlı 20 mm mm mm mm mm mm mm 1.80 mm 2.0 mm 2.20 mm 2.60 mm 3.0 mm 3.4 mm 3.8 mm Kablo Markalama 2MKABLO [TANIM] [LOT NO] TCDD [METRAJ] Teknik ve Elektriksel Özellikler (20 C) İletken Direnci (DC) 20 C de Yalıtkan Direnci 20 C de, 500V, 1 dk. Mutual Kapasite Hz) Test Gerilimi (50 Hz, 5 dk) Redüksiyon Faktörü Çalışma Sıcaklığı Min. Bükülme Yarıçapı Referans Standart 11.9 (max.ω/km) (min.mω.km) nom. 41 nf/km ortalama max. 48 nf/km bireysel Damar / Damar : 3000 V (AC) Damar / Ekran : 3500 V (AC) max. 0,3 (50Hz,100V/km-350V/km) Sabit: -40 C +70 C Tesis Sırasında : -5 C +50 C 15 x Kablo Çapı, Statik Uygulama TCDD Plastik yalıtkanlı sinyal kabloları teknik şartnamesi. Damar Sayısı x Kesit Nom. Kablo Çapı Nom. Kablo Ağırlığı Dörtlü Sayısı x Kesit Nom. Kablo Çapı Nom. Kablo Ağırlığı (nxmm 2 ) (mm) (mm) (nx4xmm 2 ) (mm) (mm) 4x1.5 7x1.5 9x1.5 12x1.5 19x1.5 27x1.5 37x1.5 48x Q1.5 3Q1.5 5Q1.5 7Q1.5 10Q1.5 14Q
11 > DEMİRYOLU KABLOLARI AJ-02YS2YD(K)2YB2Y TCDD HABERLEŞME KABLOSU (nx4x0.9 mm) FR0.1 Kullanım Alanı : Haberleşme kabloları ses frekans devrelerinin (bilgi iletişim, dispecer telefonu, bakıcı telefonu ve diğer telefonlar) uzak mesafe bağlantılarında, demiryolu kontrol ve izleme sistemlerinde, haberleşme kablosu olarak kullanılmaktadır. Tünel içinde kullanılacak haberleşme kabloları alev iletmeyen, halojensiz, düşük duman yoğunluklu HFFR iç ve dış kılıflı olarak imal edilir. EMG : Elektromanyetik girişimlere dayanım. Kablo Yapısı İç İletken İzole Damar Renkleri Büküm Şekli Fitil (yıldız-dörtlü yapılar için) Bireysel Ayırıcı (yıldız-dörtlü yapılar için) Genel Ayırıcı 1. Ara Kılıf Yastık Tabaka Ekranlama Ayırıcı 2. Ara Kılıf Zırh Dış Kılıf 0.90 mm Tavlı mono bakır Köpüklü (foam-skin) Polietilen Müşteri talebine uygun renklerde Damarlar yıldız-dörtlü formunda ve tüm yıldız-dörtlü gruplar katlar halinde helisel olarak bükülür. Polietilen (ihtiyaç halinde) Farklı renk ya da numaralı bağ şeritleri Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) polyester bant sarılır (min. kalınlık: 0.05 mm) Polietilen, Siyah (RAL 9005) Termoplastik bant helisel olarak sarılır. Konsantrik bakır teller ile tek ya da çift kat helisel sarım bakır bant (bakır tel çapı ve bakır bant kalınlığı redüksiyon faktörüne bağlı olarak belirlenmektedir) Polyester bant (ihtiyaç halinde) Solid polyethylene, Siyah (RAL 9005) Çift kat helisel sarım çelik bant (bir adet çelik bant kalınlığı: 0.50 mm) Polietilen, Siyah (RAL 9005) UV dayanımlı Dış Kılıf Altı Çap (mm) Dış Kılıf Et Kalınlığı (min.) 20 mm mm mm mm 1.80 mm 2.0 mm 2.20 mm 2.60 mm Kablo Markalama 2MKABLO [TANIM] [LOT NO] TCDD [METRAJ] Teknik ve Elektriksel Özellikler (20 C) Test Gerilimi ( 50 Hz AC, 1 dk) İletken Direnci (0.9 mm) Yalıtım Direnci Karşılıklı Kapasite Hz) İletken-İletken : 500V İletken-Ekran : 2000V 27.5 ± 1 Ω/km (min.mω.km) (20 C de 500V, 1 dk) Ortalama: 38 nf/km Max. Bireysel: 45 nf/km Kablo yakınındaki alan yoğunluğu Eo V/km (50 Hz.) Redüksiyon Faktörü
12 > Zayıflama (max.) Kapasite Dengesizliği K1 ve K9 Kapasite Dengesizliği E1 ve E2 Yakın Uç Diyafonisi a n-1 dörtlü için a n-9-12 diğer dörtlülere karşı 1 KHz 0.62 db/km 10 KHz 1.5 db/km 30 KHz 2.0 db/km ortalama: 35 pf/500m max. bireysel: 250 pf/500m ortalama: 320 pf/500m max. bireysel: 1200 pf/500m 80% min. 65 db, 100% min. 61 db 100% min 65 db 10 Uzak Uç Diyafonisi a f-a for 425 m a n-9-12 diğer dörtlülere karşı Çalışma Sıcaklığı Min. Bükülme Yarıçapı Referans Standart 80% min. 74 db, 100% min. 71 db 100% min. 71 db Sabit: -40 C +70 C Tesis sırasında: -5 C +50 C 15 x Kablo Çapı, Statik uygulama TCDD Plastik yalıtkanlı haberleşme kabloları teknik şartnamesi. Dörtlü Sayısı x İletken Çapı nxmm 1Q0.9 mm 3Q0.9 mm 5Q0.9 mm 7Q0.9 mm Nominal Kablo Çapı (mm) Nominal Kablo Ağırlığı (kg/km)
13 > DEMİRYOLU KABLOLARI A-2YY2YB2Y/A-2XY2YB2Y TCDD ENERJİ KABLOSU Kullanım Alanı : Demiryolu güzergahı boyunca gerekli olan enerjinin iletiminde güç kablosu olarak kullanılmaktadır. Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen, halojensiz, düşük duman yoğunluklu, HFFR iç ve dış kılıflı olarak imal edilir. İletken Kesiti : mm 2 İletken Sayısı : 2,3,4 Kablo Yapısı İç İletken İzole Damar Renkleri Büküm Şekli Ayırıcı Dolgu Kılıf Ara Kılıf Ara Kılıf Altı Çap (mm) Ara Kılıf Et Kalınlığı (min.) Zırh Dış Kılıf Dış Kılıf Altı Çap (mm) Dış Kılıf Et Kalınlığı (min.) Tavlı mono bakır (iletken kesiti 25 mm 2 bükülü bakır) Solid veya Çapraz bağlı Polietilen Damarlar renkli veya numara kodlu İzoleli damarlar katlar halinde bükülür Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) polyester bant(lar) sarılır. (tek kat bant kalınlığı min. 0.2 mm) PVC, Naturel Polietilen, Siyah (RAL 9005) 25 mm mm mm 1.0 mm 1.20 mm 1.40 mm Çift kat helisel sarım galvanizli çelik bant (bir adet çelik bant kalınlığı: nom mm) Polietilen, Siyah (RAL 9005) UV dayanımlı 20 mm mm mm mm mm mm mm 1.80 mm 2.0 mm 2.20 mm 2.60 mm 3.0 mm 3.4 mm 3.8 mm Kablo Markalama 2MKABLO [TANIM] [LOT NO] TCDD [METRAJ] Teknik ve Elektriksel Özellikler (20 C) Test Gerilimi ( 50 Hz AC, 5 dk. için) Kesit ve İletken Direnci 20 C de (max.ω/km) Yalıtım Direnci 20 C de, 500 V, 1 dk. için Çalışma Sıcaklığı Min. Bükülme Yarıçapı Referans Standart İletken-İletken : 3000 V 1.5 mm 2 : mm 2 : mm 2 : mm 2 : mm 2 : mm 2 : İletken-Zırh : 3500 V 2.5 mm 2 : mm 2 : mm 2 : mm 2 : mm 2 : (min.mωxkm) Sabit: -40 C +70 C Tesis Sırasında: -5 C +50 C 15 x Kablo Çapı, Statik TCDD Plastik yalıtkanlı enerji kabloları teknik şartnamesi. Damar Sayısı x Kesit (nxmm 2 ) 2x1.5 2x2.5 2x4.0 2x6.0 Nominal Kablo Çapı (mm) Nominal Kablo Ağırlığı (kg/km)
14 SERTİFİKALAR CE BELGESİ CE Belgesi ile Avrupa Birliği normlarına uygunluğu gösterir CE belgesi ürünün kalitesini gösteren bir belge değildir ürünün temel güvenlik kriterlerine uyduğunu gösterir. CE Belgesi Türkiye de uyum yasaları ile zorunlu hale gelmiştir. Kabloda CE işareti; söz konusu ürünün, CE kapsamına girdiği ve bütün direktiflere uygun olduğuna ilişkin bir deklarasyonun firma tarafından yazılı olarak verilmesi şeklinde uygulanır. LPCB (Loss Prevention Certification Board) İngiltere de yer alan ürün belgelendirme esasına dayanan bir organizasyondur. LPCB onay süreci, belirlenmiş olan ürün kalite standartlarına uyum için yapılan testler ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Tarafsız bir organizasyon olarak üçüncü taraf onayını vermektedir. Verilen bu onay düzenli olarak LPCB denetçileri tarafından denetlenerek ürünün onaylanan kriterlere uygunluğu sağlanır ve sertifika verilir. LPCB gerek gördüğü taktirde piyasaya sürülmüş onaylı bir ürünü alarak da uygunluğun kontrolünü gerçekleştirebilir. Onaylanan ürün ve firma ismi dünya çapındaki kullanıcıların hizmetinde olan BRE Global Red Book ta yayınlanır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi şirketlerin firmaların ve organizasyonların Yönetim Sistemlerini; sistematik, kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı, tanımlanan kuralların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. Taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyondur Çevre Yönetim Sistemi Uluslararası düzeyde kabul gören bir standart olan ISO 14001, etkili bir Çevresel yönetim Sistemi nin (ÇYS) nasıl uygulanabileceğini belirler. Bu standart, kârlılığı korumakla çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması arasındaki hassas dengeyi korumak için tasarlanmıştır OHSAS OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu uluslararası bir standarttır. Bu sebeple OHSAS 18001, diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir. OHSAS 18001, hem kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırmaktadır. OHSAS 18001, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır. RUSYA GOST R Rusya Federasyonu sınırları içerisinde üretim yapan veya Rusya ya ürün gönderen firmaların alma zorunluluğu bulunan bir ürün belgelendirmedir. RUSYA YANGIN Yangın Sertifikası ya da yangın güvenlik belgesi yangın güvenlik koşullarına uygun olan verimi teyit eden belgedir. ROHS Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırılmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınmasına dair idari, hukuki ve teknik esasları düzenleyerek elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreyle uyumlu şekilde geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik kapsamında alınması gereken belgedir.