Ana sayfa	ÜrünlerUPS Elektrik SistemiTek Fazlı UPS Elektrik Sistemi Akıllı Algılama ve Statik Switch ile İzleme
Statik Anahtarlı Akıllı Algılama ve İzleme Elektrik UPS Sistemi
Sıfır anahtarıyla statik anahtarı dijital olarak kontrol edin
Tamamen şebeke gücü ile izole edilmiş DC UPS
Çince ve İngilizce işletim arayüzü ile geniş ekran LCD ekran
Ultralong 256 olay kaydı, güç kaynağı durumuna kullanıcı dostu analiz ve yönetim (dokunmatik ekran isteğe bağlı)
Statik baypas güçlü bir anti-aşırı yüklenme özelliğine sahiptir
CND310, Çin Gücünün gerekliliklerine göre CONSNANT TECHNOLOGY CO., LTD şirketinin, sadece enerji santrali, trafo trafo merkezi ve dağıtım trafo merkezi için tasarladığı üründür.
Güç sistemi telemechaniği
Güç hattı haberleşme
Güç sistemi izleme vb.
Temel bileşen: elektriksel UPS, DBW baypas stablalized kabin ve PDU serisinin besleyici kabini.
On-line çift dönüşüm ve sıfır anahtar fonksiyonuna sahiptir. Temelde güç sistemi telemechanics, PTU, güç hattı iletişimi, güç sistemi izleme ve vb. İçin uygulanabilir. Regülatör ile izole ve filtrelendikten sonra, Tek fazlı 220V veya üç fazlı 380V invertör üzerinden yük için kararlı güç sağlayabilir AC normaldir.
AC güç şebekesi arızası arızası veya elektrik kesintisi meydana gelirse, doğru akım paneli, güç sisteminin yedeği, geri dönüşsüz diyot vasıtasıyla elektrik sağlamak için tersine dönebilir. Doğru akım paneli voltaj altındaysa veya kesilirse, statik anahtar elektrik sağlamak için baypas stabilize kabine geçebilir. AC gücü normale döndüğünde, statik anahtar otomatik olarak elektrik sağlamak için AC güç şebekesine geçer. Evirici aşırı yüklenirse veya arıza meydana gelirse, statik anahtar elektrik sağlamak için baypas dengeleme kabinine geçer ve aynı zamanda bir uyarı sinyali verir.
Kuru iletişim kartı
Bypass izolasyonu ve voltaj regülasyonu
Besleyici devresini arttırın (8 döngü için standart)
12 darbe doğrultucu
S: Özgün tasarıma dayalı şekil, boyut, renk veya baskıyı değiştirebilir miyiz?
Bir: evet, ve oem , ODM kabul
S :. Birini özel olarak tasarlayabilir misin?
S: Ürünlere neler dahil?
A: Acil sorun için sevkiyat ile birlikte UPS ünitesi, kullanım kılavuzu,% 2 ücretsiz yedek parça içerir. Test sertifikası (isteğe bağlı)
S: Şirketimizde hiç kimse UPS'i nasıl kuracağını bilmiyor mu?
A: Biz gerekirse sorunu çözmek yardımcı olmak için mühendisi sevk edebilir (Ama bilet, otel vb maliyetini ödemek için talep edilir). Veya eğitim almak için firmamıza mühendis (ler) de gönderebilirsiniz.
Değerlendirme gerilimi 220V (tek fazlı) / 380V (üç fazlı)
Yumuşak başlangıç 5'te% 0-100
Güç faktörü 0.95 (giriş filtresiyle birlikte)
Voltaj doğruluk 220V ±% 1 (sabit yük) 220V ±% 3 (dalgalı yük)
İzin verilen frekans aralığı 50 / 60Hz ± 0.05Hz (batarya ile çalışır)
Dinamik geçişler <% 5
Güncel tepe oranı 3: 1
Aşırı yük kapasitesi % 110 yükte normal, 10 dak için% 125
Aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı akım, kısa devre ve aşırı sıcaklık vb.
LCD Çince / İngilizce UPS durumu, çalışma talimatı giriş voltajı, çıkış voltajı, akım, frekans, akü voltajı, şarj değeri ve deşarj akımı, kaza göstergesi, uyarı
Nem % 0-95 (yoğuşmasız)
Depolama sıcaklığı -25 ºC - 55 ºC
ups ünite güç kaynağı
online ups ünitesi
10-20KVA: tek faz; 20-100KVA: üç faz
AC Girişi Vol.:
220V (bir faz) / 380V (üç faz) ±% 25
AC Girişi Sıklık:
AC Girişi PF.:
0,95 (giriş filtresi ile)
220V ±% 1 / 220V ±% 3