3 fazli konbinasyon kutusu baglanti semasi | Kontrol Kalemi Forumları
Konbuyu başlatan Ayhanagin
Prize fisi tskinca sigorta attiriyor.3 mevcut faz var.fisi takinca neden attirir
Fişi taktığınızda atıyorsa fiş neyi çalıştırıyor? Fişin bağlantısını kontrol ediniz kısadevre olabilir.
3 faz ve notur normal gorunuyor .ama L1 L2 L3 FAZ N ORTADA AMA ANA KAT PANOSUNUDA KACAK SKIMI ATTIRIYOR ARKADASIM.bir arkadas kacak akimin notur girisinden al dedi ama yine olmadi
Cihazlarimiz hamur karma makinasi
Kombinasyon kutularında çeşit çeşit priz bağlanabiliyor. 3P+E / 3P+N+E /1P+N+E
Fiş ne? kaç kutuplu?
Hiç bilgi vermemişsiniz !
Fiste dort uc var uzerinde L1 L2 L3 N YAZILI
3P+N olmaz Nötr lazımsa toprakta olur 5 kutuplu olur.
3P+E yani 3 faz + Toprak olur.
Cihaz ne? Daha 1 hafta önce saçma sapan bağlantı yapılmış bir ahtapot kurutma cihazıyla uğraştım. Soruyu görünce uyuz oldum
Muhtemelen Nötrü toprakla öpüştürüyorsun
Sigorta panosunda toprak kisminda bagli ama yine sigorta attiriyor.3×40 a sigartadan kombinasyon kutusundaki sigortaya geliyor.baglantilar dediginiz gibi ama sigorto attiriyor
Hamur karma makinasında nötr'e ihtiyaç varmı bağlantısını kontrol edin, fiş uçlarının ne olduğunu anlayın önce sonrada panodaki priz bağlantısına bakın. Nötr varsa cihaza ait 4 kutuplu fişteki 4. kutup nötrdür panodaki de topraktır. Cihaz faz dönüşünü toprakla birleştiriyorsunuz muhtemelen.
Geçen hafta uğraştığım arızada aynı problem vardı ahtapot ısıtıcı faz dönüşlerini gövdeye bağlamışlar fişte 4. ucu iptal etmişler, kombinasyonda da 3P+N+E 16A priz vardı. Daha önce başka yerde çalışmıştırmışlar makinayı o şekilde ölmemen mucize dedim biraz çarpıyordu abi dedi
Makinada 3 faz ve nötr ihtiyacı varsa toprakta olmalı ama burası Türkiye her türlü ilginç tabloyla karşılaşabilirsin. Babana bile güvenme iyice kontrol et. Kontrol etmeden enerji vermen zaten büyük hata !
Cihazin ic baglantisindada toprak olarak gorunuyor.ama sigorta atmaya devsm ediyor.cihazin programlarini yuklemeye geldim boyle bir sorunla karsilastim.
Faz donusunu toprakla birlestiriyorsunuz demissiniz bunu nasil duzelte bilirim.kardesim
1) Cihaz bağlantısına bakın cihaz fişine giden kablolar ne emin olun. (Faz+Nötr+Toprak)
2) Kombinasyon panosuna bakın buradaki priz ve bağlantılarını kontrol edin (Faz+Nötr+Toprak) hangisi gözlemleyin.
Özetle neyin ne olduğunu gözlerinizle görün. Fazla faz, nötrle nötr, toprakla toprak birleşecek.
K 220 v. Tek yönlü motorun istemsiz devir yönü değişmesi Otomatik Kumanda Programları 7 10 Eki 2019
16 oyuk 32 stator sayılı 8 adımlı tek fazli Elektrik Motorları 0 31 Ağu 2018
S 2 FAZLI TRAFO Elektrik Genel 5 16 Ağu 2018
1 fazli motordan 3 renkli uc hakkinda? Elektrik Genel 5 27 Haz 2018
E S7200 3 fazlı trafik sinyalizasyonu Siemens PLC - Program & Dökümanlar 1 10 May 2018
T 2 FAZLI SİSTEM Elektrik Genel 11 7 Ağu 2016
1 fazli motor hakkinda Elektrik Motorları 10 18 Nis 2016
16 oyuk 32 stator sayılı 8 adımlı tek fazli
1 fazli motordan 3 renkli uc hakkinda?
2 FAZLI SİSTEM
1 fazli motor hakkinda
Toplam: 383 (Kullanıcı: 19, ziyaretçi: 364)