Download "Fronius IG Plus Yeni nesil şebeke bağlantılı FV inverter."
1 Fronius IG Plus Yeni nesil şebeke bağlantılı FV inverter
2 Maksimum randıman. Her hava koşulunda. İlk çok yönlü cihaz. Güvenilir ve maksimum randıman garantisi. Hızla büyüyen bir aile: Fronius IG Plus yeni nesil inverterler, başarılı bir konseptin daha da geliştirilmiş halidir. Maksimum randıman garantisi, çok yönlü kullanım ve yüksek güvenilirlik için. Yeni güç sınıfları, üstünlüğü kanıtlanmış Fronius IG ailesini daha da genişletiyor: 3 kw'tan 12 kw'a kadar. Çok sayıda artı özellik ile birlikte kalıcı yüksek randımanı garanti etmek için.
3 Maksimum randıman güvenliği Her bir güneş ışınından maksimum oranda fayda sağlayın. Bu fayda ancak çeşitli faktörlerin karmaşık bir şekilde bir araya getirilmesiyle elde edilir: Yüksek güvenilirlik Fronius ürün geliştirme ekibi arızaları önlemek için birçok yeni fikir geliştirdi. Zira en küçük ayrıntıların bazen büyük etkileri olabilir. 3'lü tepe verimi. Her sistem büyüklüğü için daha çok randıman: Fronius IG Plus'ın otomatik trafo şalteri bunu mümkün kılar. Bu sayede bir değil tam üç tane tepe verimi elde edilir. Sonuç: Geniş bir giriş gerilimi aralığında eşit dağılımlı verim. Karşılaştırma yapılabilmesi açısından: Trafo şalteri bulunmayan inverterlerde artan giriş gerilimlerinde verim sürekli olarak düşer. Trafosuz cihazlar sadece bir tepe verimine sahiptir. Fronius IG Plus trafo değiştirme özellikli Verim Giriş gerilimi İnverter trafo değiştirme özelliği olmayan İnverter trafosuz MIX konsepti. Çok sayıda güç ünitesinin akıllı bir şekilde bir araya getirilmesi sayesinde kısmi yük alanlarında (örneğin bulutlu havalarda) maksimum kazanç elde edebilirsiniz. Bu nedenle Fronius cihazlarında birden çok sayıda güç ünitesi, değişmeli ve işletme süresinden bağımsız olarak işi bölüşür. Modül Yöneticisi. Yalnızca sürekli olarak azami güç noktasında (MPP) bulunan cihaz, her bir güneş ışınından optimum düzeyde enerji elde eder. Bunu modül yöneticisi sağlar: Hızlı ve kesin MPP izleme için. Bu özellik, öncelikli olarak yatay verim karakteristiklerine sahip ince tabakalı modüller için önemlidir. Yarış lideri. Fronius IG Plus serisi, %95,9'luk maksimum verimi ile yüksek frekans cihazları arasında en yüksek değerlerden birine sahiptir. İyi düşünülmüş havalandırma konsepti. Toz ve rutubet gibi rahatsız edici iklim koşulları dışarıda kalır. Çünkü: Soğutucu hava duvar tarafından emilir ve kapalı bir kanal vasıtasıyla soğutucu üzerine aktarılır. Bu şekilde devre kartına temas engellenmiş olur. Aynı zamanda yapı parçaları soğuk kalır - cihaz uzun vadede kararlı şekilde çalışır. Arızalara karşı güvenli. Fronius marka inverterlere güvenebilirsiniz. Ve güç ünitelerinden birinin devre dışı kalması halinde diğerleri güvenilir şekilde çalışmaya devam eder. Yedek parça geldiğinde ise yetkili servis bunu hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilir. Bunun için cihazın tümünün sökülmesi de gerekmez: Kabloların ve tüm konfigürasyonların bağlantı parçaları duvar üzerinde kalır. Uzun kullanım ömrü. MIX konsepti, inverterin kullanım ömrünü uzatır. Bu durum, birden çok sayıda güç ünitesinin işletim süresini bölüşmesi neticesinde gerçekleşir. Ancak burada yeni havalandırma konseptinin rolünü de unutmamak gerekir, zira daha temiz güç üniteleri daha uzun süre çalışır. Ve tabii ki bu yeni nesil inverterlerde de en kaliteli yapı parçaları kullanılmıştır.
4 İlk çok yönlü cihaz Temel prensip çok yönlülük: Fronius IG Plus tüm FV modülleriyle birlikte kusursuz bir şekilde çalışır ve istenen tüm tesis büyüklükleri için uygundur. Neredeyse tüm modül konfigürasyonları ile uyumlu. Fronius IG Plus tüm modül tipleriyle birlikte optimum olarak çalışır. Geniş giriş gerilimi aralığı, galvanik ayırım, standart olarak sunulan topraklama seçeneği ve hassas MPP izleme özelliği sayesinde Fronius IG Plus özellikle ince tabakalı modüller için çok uygundur. Yerinde topraklama. Modülleri topraklanması konusundaki kararınızı kurulum yerinde verin. Sigortaları yerleştirin, yazılımı çalıştırın, artık topraklamayı yapabilirsiniz. İç ve dış mekanlar için Tüm Fronius IG Plus cihazları, sağlam ve şık görünümlü bir metal mahfazaya sahiptir. Morötesi ışığa karşı dayanıklı ve korozyona karşı korumalı olan bu cihazlar hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilirler. Entegre edilmiş DC-Ayırıcı İlave kurulum veya kablaj gerektirmez. DIN-VDE normuna uygun Sigorta denetimli entegre hat toplama kutusu. olarak kullanım kolaylığı ve güvenlik. Fronius IG Plus, her bir hattın denetlenmesi için standart olarak bir hat toplama kutusuna sahiptir. Bu kutu, cihazın kurulumunu kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür. Kutu üzerine 6 adede kadar hat bağlantısı yapılabilir ve bir sigortanın arızalanması durumunda bilgi ekranından derhal bir ikaz bildirimi yapılır. En geniş kapsamlı ürün yelpazesi. Çalışma prensibi tüm Fronius IG-ürün ailesinde aynıdır. Eğer bir cihaza güven duyuyorsanız diğer tüm cihazları da aynı şekilde kullanabilir ve işletmeye alabilirsiniz. Yeni güç-priz-sistemi. Bağlantı ve güç üniteleri birbirlerinden ayrı olarak monte edilir. Son derece kolay ve güvenli: İlk önce her zamanki gibi bağlantı bölümünü duvara monte edin. Sonra güç ünitesini bunun üzerine takın. Güç-prizi her iki bölümü yekpare bir ünite haline getirecektir. Servis gerektiğinde bağlantı bölümü duvarda takılı kalır - tüm ayarlar ve konfigürasyon böylece korunmuş olur.
5 Maksimum randıman güvenliği Yüksek güvenilirlik İlk çok yönlü cihaz Fronius IG Plus 30 V-1 / Fronius IG Plus 35 V-1 / Fronius IG Plus 50 V-1 Güçlü ve kompakt: 3 ila 4 kw çıkıș gücüne sahip üç tek fazlı cihaz, örn. müstakil evlerde FV sistemler için uygundur. Fronius IG Plus 70 V-2 / Fronius IG Plus 100 V-2 Büyük kardeșler: İki fazlı bağlantı sayesinde 4kVA altındaki faz yük dengesizliğini önler. Çıkıș güçleri 6,5 kw veya 8 kw. Fronius IG Plus 100 V-3 / Fronius IG Plus 120 V-3 / Fronius IG Plus 150 V-3 Maksimum güç: Megavat aralığına göre FV sistemler için tek cihazda üç faz, 8, 10 ve 12 kw çıkıș gücünde temin edilebilir.
6 Bir bakışta Fronius IG Plus. Tüm Fronius IG Plus cihazları işaretine sahiptir ve ülkelere özgü direktif ve normların tamamına uygundur. Daha ayrıntılı bilgilere ve sertifikalara, Fronius DATCOM sistemi ile gerçekleştirilen tesis analizi ve kontrolüyle ilgili ayrıntılara, adresinden ulaşabilirsiniz. GİRİŞ VERİLERİ Fronius IG Plus 30 V-1 35 V-1 50 V-1 70 V V V V V-3 DC Maksimum güç cos ϕ = 1 ise 3170 W 3710 W 4260 W 6880 W 8520 W 8430 W W W Maks. giriş akımı (I dc max ) 13,8 A 16,1 A 18,5 A 29,9 A 37,0 A 36,7 A 46,0 A 55,5 A Maks. giriş gerilimi (U dc max ) 600 V MPP gerilim alanı (U mpp min - U mpp max ) V ÇIKIŞ VERİLERİ AC nominal güç (P ac,r ) cos ϕ = 1 ise 3000 W 3500 W 4000 W 6500 W 8000 W 8000 W W W Maks. çıkış gücü 3000 VA 3500 VA 4000 VA 6500 VA 8000 VA 8000 VA VA VA Maks. çıkış akımı (I dc max ) 13,0 A 15,2 A 17,4 A 14,1 A (28,3 A)* 17,4 A (34,8 A)* 11,6 A 14,5 A 17,4 A Maks. verim 95,7 % 95,7 % 95,7 % 95,7 % 95,7 % 95,9 % 95,9 % 95,9 % Euro verim (η EU ) 94,8 % 95,0 % 95,0 % 95,1 % 95,2 % 95,3 % 95,4 % 95,4 % MPP uyum verimi > 99,9 % Şebeke bağlantısı 1~NPE 230 V 2~NPE 400 V / 230 V (1~NPE 230 V)* 3~NPE 400 V / 230 V Frekans (f r ) 50 Hz / 60 Hz Harmonik distorsiyon < 3 % Güç katsayısı (cos ϕ ac,r ) 0,85-1 ind. / cap. Gece tüketimi < 1 W GENEL VERİLER Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) 673 x 434 x 250 mm 968 x 434 x 250 mm 1263 x 434 x 250 mm Ağırlık 23,8 kg 36,9 kg 49,2 kg Koruma derecesi IP 54** İnverter tipi HF-Trafo Soğutma kontrollü hava soğutması Montaj İç ve dış montaj Ortam sıcaklığı aralığı -20 C ile +55 C arasında İzin verilen nem oranı 0 % ile 95 % arasında KORUMA DÜZENEKLERİ DC izolasyon ölçümü Uyarı / kapatma (ülke ayarlarına göre) R ISO < 500 kω için Așırı yük davranıșı Çalıșma noktası değișikliği, güç sınırlama DC ayırma șalteri Entegre edilmiș * 1 fazlı (ops.) **Lütfen inverterin doğru şekilde montajı için kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat edin. Metinler ve resimler baskı tarihindeki teknik duruma uygundur. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, Fronius International GmbH nin yazılı onayı olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz ya da başka bir şekilde çoğaltılamaz. 40,0006,3115,TR v as09