EMNİYETLİ BİR BACADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?
Ortaya çıkabilecek herhangi bir kurum yangınında meydana gelecek yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olmalıdır.
Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmalıdır.
Bacalar mümkün olduğunca dik yapılmalıdır.
Bacalar; bacanın sebep olmadığı, 90 dakika süren yangın durumunda yangına karşı direnç göstermeli ve bu süre zarfında yangın baca yolu ile diğer katlara sıçramamalıdır.
Kolay kontrol edilebilir ve temizlenebilir olmalıdır. Temizleme kapağı bulunmalıdır.
Standartlara uygun üretilmiş baca ve baca elemanları seçilmelidir.
Çekiş performansı yüksek olmalıdır. Yani baca kesiti yakıcı cihaza uygun seçilmelidir.
Baca gazlarının oluşturacağı asitlere ve neme karşı dayanıklı olmalıdır.
Yapı olarak mukavim olmalı ve sızdırmaz yapıda olmalıdır.
Baca yüzeyi, sıcak gazların sebep olduğu ısıl gerilmelere dayanabilecek özellikte olmalıdır.
Mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde bacanın bina dışında yapılması halinde, soğumaması için gerekli ısı yalıtım ve dış koruması yapılmalıdır.
ALÇAK BACALAR İÇİN EMNİYET TEDBİRLERİ
Güvenli ve emniyetli olarak doğal gaz kullanımını sağlamak amacıyla sorumluluk alanımızda bulunan siz abonelerimizin iç tesisatlerinin kontollerini yapmaktayız. Bu kontrollerde hedefimiz, abonelerimizin can ve mal kaybına sebep olabiliecek unsurları tespit etmek ve bunlarla ilgili gerekli önlemleri aldırmaktır.
Yaptığımız kontrollerde, bodrum ve zemin kat gibi dış cephesi yol, kaldırım veya bahçede bulunan konut/işyerlerine air; kombi, soba ve şofben gibi bacalı doğal gaz cihazlarının 2 metreden alçakta kalan bazı baca v eek parçalarının, darbe veya midahale sebebiyle hasara uğradığı tespit edilmiştir. Tespit edilen bu durumun oluşmasına engel olmak amacıyla, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması önem arz etmektedir.
Alçakta bacası bulunan konut/işyerlerinde, mevcut duruma ek olarak bacaları korumaya yönelik çelik kafes ve bariyer gibi ilave koruma tedbirlerinin alınması ve doğal gaz kullanımı olduğu süre boyunca da bacanın düzenli aralıklarla control edilmesi gerekmektedir.
Örnek emniyet tedbirleri şu şekildedir;
1. Bacaların sabitlenmesi ve yerinden oynamasının engellenmesi;
Alçakta kalan baca parçalarının alttani yandan, üstten darbe müdahale olması durumunda aynamaması, birleşme noktalarının ayrılmaması için taşıyıcı konsol ve duvar kelepçeleri ile sabitlenmelidir. Aynı zamanda daire içinde bulunan bazı baca parçaları da duvara sabitlenmelidir.
2. Bacanın darbe ve müdahalaeye karşı korunması;
Alçakta kalan baca parçaları çelik kafes gibi önlemler ile korumaya alınmalıdır. Eğer bacanın olduğu alanda araç geçişi veya park ihtimali varsa, araç çarpmasına karşı bariyerler yapılarak bacalar korumaya alınmalıdır.
Doğal gaz tesisatınızın bacasında, yukarıda konu edilen durum mevcut ise 0850 222 9 429 numaralı Müşteri Danışma Merkezimizden randevu talebinde bulunup, tesisatınızı control ettirmeniz gerekmektedir. Konuya ilişkin tesisat kontrolleri, tarafımızca ücretsiz yapılmaktadır.