154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv. YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ TRF. MERKEZĠ ENDÜSTRĠYEL TÜK. ORTA GERĠLĠM ġebekesġ - PDF
1 ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv 154 kv YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ 154 kv 154 kv TRF. MERKEZĠ 10 kv 34.5 kv ENDÜSTRĠYEL TÜK. DAĞITIM ġebekesġ ORTA GERĠLĠM ġebekesġ KABLOLU 0.4 kv TRAFO POSTASI 0.4 kv BESLEME ALÇAK GERĠLĠM DAĞITIM ALÇAK GERĠLĠM ġebekesġ
2 ELEKTRĠK ġebekelerġ: Enerji Dağıtım Şebekeleri; Dağıtım-Ġletim-Üretim Radyal Dal-Budak Ring Enterkonnekte?
6 Ring ġebeke Merkezi Dağıtım Dezentrale Stationen Trafo Merkezleri Trafo Merkezleri Transfer ve Ölçüm Transfer ve Ölçüm Şebeke Beslemesi Şebeke Beslemesi
7 Mevcut dağıtım şebekemiz 154/34.5kV 100 MVA %uk=12 transformatörler üzerinden beslenmektedir. Bu durumda sekonder kısmın en büyük kısa devre kesme gücü 1000 MVA değerindedir. 380/154 kv yıldız-yıldız bağlı ototransformatörlerin primer ve sekonder sargılarının nötr noktaları doğrudan topraklanır ve nötr noktaları şalt merkezinin topraklama şebekesine bağlanır. 380 kv yi dağıtım sistemine bağlayan yıldız üçgen transformatörlerin primer sargılarının nötr noktası doğrudan, sekonder sargısı ise topraklama transformatörü üzerinden topraklanır. 154 kv yi dağıtım sistemine bağlayan yıldız yıldız tersiyersiz transformatörlerin primer sargılarının nötr noktası doğrudan, sekonder sargısının nötr noktası ise topraklama empedansı üzerinden topraklanır.
8 ELEKTRĠK ġebekelerġ: Tek bara yapısı: -İlk yatırım maliyeti düşük - Hatta veya kesicide oluşacak bir hatada tüm dağıtım merkezinin enerjisiz kalması - Bakım işlerinin zorluğu (devamlılık) - Minimum esneklik
9 ELEKTRĠK ġebekelerġ: Çift bara/çift kesici yapısı: -Her hatta iki kesici ile yüksek arz güvenilirliği - Kolay bakım - Alternatif işletme koşulları sunan esnek yapı - Yüksek ilk yatırım maliyeti
10 ELEKTRĠK ġebekelerġ: Transfer bara yapısı: -Optimum ilk yatırım maliyeti - Kesiciler bakım için servis harici yapılabilir - Tek baraya göre yüksek arz güvenilirliği - Barada veya kesicilerde bir arıza durumunda dağıtım merkezinin enerjisiz kalması
11 ELEKTRĠK ġebekelerġ: Çift bara/tek kesici yapısı: -Çift bara sayesinde işletmede esneklik - Her iki baranında bakım için enerjisizlendirilebilmesi - Transfer için ilave kesici - Tek baradan beslenme durumunda yüksek risk - Bara kesicisinde arıza durumunda tüm yüklerin devre dışı kalması
12 ELEKTRĠK ġebekelerġ: Ring bara yapısı: - Düşük yatırım maliyeti - Her yük için bir kesici - Ana bara olmadan çalışma - Kolay bakım - Bakım sırasında baranın ikiye bölünmesi - Karmaşık işletme ve koruma - İlave ölçüm cihazları
13 ELEKTRĠK ġebekelerġ: Breaker-and-a half bara yapısı: - Yüksek arz güvenilirliği - Arızanın bir kesici ile sınırlı kalması - İşletmede esneklik - Bütün manevraların kesici ile yapılması - Her bir devre için 1.5 kesici - Karmaşık kumanda yapısı
14 ELEKTRĠK ġebekelerġ: (Primer Dağıtım) İki temel dağıtım şebeke tipi : Radial ve network Trafo Merkezleri Radial besleme : Şebeke ile yük arasında tek bir hattın olduğu besleme şeklidir. Network besleme: Şebeke ile yük arasında birden fazla hattın oluşturulabildiği besleme şeklidir. Transfer ve Ölçüm Şebeke Beslemesi
15 ELEKTRĠK ġebekelerġ: (Primer Dağıtım) -Kolay aşırı akım / aşırı yük koruması M - Daha düşük kısa devre akımları 154/36 kv - Kolay gerilim kontrolü M - Kolay planlama ve analiz 36 kv - Düşük ilk yatırım maliyeti M M M - Düşük arz güvenilirliği
16 36/0.4, kv 36/0.4, kv 36/0.4, kv 36/0.4, kv ELEKTRĠK ġebekelerġ: (Primer Dağıtım) M Beslemenin çift noktadan yapıldığı ve besleme 154/36 kv kolları üzerinde birden fazla tüketicinin M 36 kv bulunduğu besleme tarzıdır. -Yüksek arz güvenilirliği M M - Kolay bakım - Yüksek maliyet 36/0.4, kv
17 ELEKTRĠK ġebekelerġ: (Sekonder Dağıtım) Alçak Gerilim Şebeke Tipleri * : IT TT TN TN-C TN-S TN-C-S *Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
18 Elektrik enerji kaynaklarını tüketicilere bağlayan, fakat orta noktadan ya da, yıldız noktasından çıkmayan iletkenlere FAZ ĠLETKENĠ denir. ġebekenin orta noktasına veya yıldız noktasına bağlanan, elektrik enerjisinin iletilmesine katkıda bulunabilen iletkene NÖTR ĠLETKENĠ denir. R B PEN Pano PDB R A PE N L 1 L 2 L 3 Temel topraklama Elektriksel olarak tehlikeli gövde akımlarına karģı alınacak güvenlik önlemleri için iģletme elemanlarının açıktaki iletken bölümlerini: - Potansiyel dengeleme barasına, - Topraklayıcılara, - Elektrik enerji kaynağının topraklanmıģ noktasına, bağlayan iletkene KORUMA ĠLETKENĠ (PE) denir..
19 Akım kaynağı Cihaz TT L1 IT L2 L3 N TN TN-C TN-S T T C TN-C-S P rotection I 1. Harf N 2. Harf S E arth N eutral
20 Dy n kv L1 L2 L3 PEN R st
21 IT SĠSTEM: L 1 L 3 PE Potansiyel dengeleme iletkenleri IDM RCD RCD A C E I d PDB R T M 1 ~ 1. hata 2. hata
22 TT SĠSTEM: L 1 L 2 I n N L 3 PE 40 A 30 ma N R PE R L2 R B I F R A Temel topraklama
23 TN ġebeke Pano L 1 L 2 L 3 PEN Potansiyel dengeleme iletkenleri PE N R B PDB R A Temel topraklama
24 Topraklama İşletme topraklaması Korum a toprakl aması R A R B Fonksiyon topraklaması Koruma topraklaması RA