Download "Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35"
1 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35
2 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın yumuşatıcı serisi ürünlerinde iyi yumuşatıcı etkileri, kalıcı performans, kompakt yapısı ve basit bir kullanımı vardır. Ürün serilerinin doğru kullanımı ve bakımı için lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Yumuşatma Sistemi Konfigürasyonu MODEL REÇİNE CİHAZ ÖLÇÜLERİ AMBALAJ HACMİ(L) (mm) ÖLÇÜLERİ(mm) 8x x440x x520x750 8x x440x x520x1180 8x x440x x520x x x480 x x 515 x1190 Kontrol Valf Parametre Ayarları: PARAMETRELER BİRİM FABRİKA AYARLARI Geri Yıkama Süresi Dakika 03 Tuzlu Su ve Yavaş Çalkalama Süresi Tuzlu Su Dolum Süresi Dakika Dakika Hızlı Yıkama Süresi Dakika 05 Maksimum Rejenerasyon Aralığı Gün 30 Trafo: Giriş:AC100~240V/50~60Hz; Çıkış:DC12V/1.5A
3 1. Güvenli Kullanım İçin Notlar Çeşitli cihazlar kullanarak bir sokete güç kaynağını takmayınız (Güç Aralığı: AC100~240V/50~60Hz). Valfe harici kuvvet oluşturacağından cihazı eğik bir yere koymayınız. Isı kaynağı yakınlarına ya da açık havaya cihazın kurulumunu yapmayınız (Ortam Sıcaklığı:4~40 C, bağıl nem:?%90, 25 C) Çek valfin ısıtıcı soba ya da su ısıtıcı arasına cihaz bağlandığında, sıcak su geri akışı durumunda cihaz ile su ısıtıcı arasında konumlandırılmış olduğundan emin olunuz (Giriş Suyu Sıcaklığı:5-38 C). Problem oluştuğunda sökmeye, onarmaya veya tadilata teşebbüs etmeyiniz, çözmek için üreticisine başvurunuz. 2. Ürünü Kullanmadan Önce Notlar Kurulumdan sonra su kaçağı varsa aygıtı kontrol edin. Sızıntı olursa giriş vanasını kapatın ve sızıntı ortadan kalkıncaya kadar cihazı yeniden başlatınız. Suyun basıncını kontrol ediniz, yumuşatma için en uygun basınç 1,5 Bar ve 6 Bar arasıdır. Giriş basıncı standarttan yüksek veya alçaksa destek pompası veya tahliye pompası gereklidir. Giriş su sertliğini hesaplamak için rejant kullanınız ve yumuşak su kapasitesini hesaplamak için valf programına sertliği giriniz. Bu serinin ürünleri için giriş su sertliğinin 400 mg/l den düşük olduğundan emin olunuz (10 mg/l=1 Fr). Tuz tankının içerisinde rejenerasyon için gerekli olan tuz ve suyun bulunduğundan emin olunuz, ilk kullanımda tuz ve suyu tanka ekleyiniz. Doygun tuzlu su bir rejenerasyonda kullanım için yeterli olmalıdır (Sadece cihazın ilk kullanımında). Cihaz için ayrı atık hattı gereklidir, sifonun atık su tarafından valfe zarar verme durumu için 5 ile 10 cm boşluk drenaj borusu ve zemin drenaj arasında muhafaza edilmelidir. 3. Kullanım Önerileri İlk kullanışta, enerjiyi açınız ve sistemi Ters Yıkama Pozisyonu na getiriniz. Yavaş yavaş havayı boşaltmak için girişi 1/4 pozisyonunda açınız. Sonra, yabancı maddeleri ve küçük reçine partiküllerini temizlemek üzere 2-3 dakika girişi tamamen açarak durulayınız. Cihaz ilk kez kullanılacaksa veya uzun süre kullanılmadıysa suyun akışının sarışlaşması normaldir. 2-3 dakikalık durulama evresinden sonra devreye alınız. Tuz tankındaki tuz bir araya gelerek büyük tuz kütleleri oluşturabilmekte ve reçinenin rejenerasyonunu engellemektedir. Lütfen sıklıkla kontrol ediniz ve eziniz. Uzun süre kullanılmadan veya giriş suyunun basıncı kararsız olduğunda, giriş vanasını kapatınız ve enerjiyi kesiniz. Tekrar kullanmadan önce, yumuşak su kalitesini sağlamak amacıyla ilk olarak rejenerasyon başlatınız. İşlem boyunca tuz tankını içerisinde tuzlu su olduğundan emin olabilmek için düzenli olarak kontrol ediniz. Ve tuzlu suyu eklerken, tuzlu suyun oranı tankın 2/3 ü olacağından emin olunuz. 1/3 ten az olduğu durumda aynı zamanda ekleme yapınız. Yalnızca % 99 dan daha fazla saflıkta tuzlu su kullanınız. Herhangi bir tuz ya da büyük parçalar kullanmak sakıncalıdır.
5 D. Menü/Geri tuşu tuşuna, tuşu yandığında basılır. Tüm değerler için ya da tuşları kullanılır. Program gösterge modunda tuşuna basınız, ışığı yanar, program ayar modu girilir, ya da tuşları ile değerler belirlenir. Tüm programlar ayarlandığında tuşuna basınız, daha sonra Di sesini duyacaksınız, Bu ses tüm ayarların başarıyla gerçekleştiğini ve program gösterge moduna dönüldüğünü gösterir. E. Manuel/ Onay tuşu Her aşamada tuşuna basılabilir, diğer aşamaya ilerletir ( Örneğin, Sistem Çalışıyor aşamasında tuşuna basılırsa, anında rejenerasyon aşamasını devreye alır; Geri yıkama aşamasında tuşuna basılırsa geri yıkama aşamasını sonlandırıp hemen Tuz emiş & Yavaş çalkalama aşamasına geçer. Program gösterge modunda tuşuna basılırsa, Sistem çalışmaya başlar. Program ayar modunda tuşuna basılırsa program gösterge moduna geçer. Değerler belirlenirken geçecektir. tuşuna basılırsa, değerler kaydedilmeden direkt program gösterge moduna F. Yukarı ve Aşağı Program gösterge modunda, tüm değerler için ve tuşlarına basınız. Program ayar modunda, belirlenen değerler için ve tuşlarına basınız. ve tuşlarına 5 saniye basılı tutulduğunda Tuş Kilidi açılacaktır.
6 Temel Ayarlar & Kullanım Fonksiyon Gösterge Fabrika Ayarları Parametre Ayarları Aralığı Açıklama Günlük saat Rastgele 00:00-23:59 : ışığı ile günlük saatleri ayarlayınız Kontrol modu A-01 A-01 Yumuşatılması istenen su hacmi maksimum değere ulaşmış olsa bile belirlenen zamanda rejenerasyon yapılan moddur. A-02 Yumuşatılması istenen su hacmi belirlenen tonaja ulaştığı anda rejenarsyon yapılan moddur. Rejenerasyon süresi 02:00 02:00 00:00-23:59 Rejenerasyon süresi; : ışığı yandığında devreye girer. Su arıtma kapasitesi 10 m m 3 Bir döngüdeki su arıtma kapasitesi (m 3 ) Geri yıkama süresi 10 dakika 0-99:59 Geri yıkamam süresi Tuz emiş & Yavaş çalkalama 60 dakika 0-99:59 Tuz emiş & Yavaş çalkalama (dakika) Tuz dolum süresi 5 dakika 0-99:59 Tuz dolum süresi (dakika) Hızlı çalkalama süresi 10 dakika 0-99:59 Hızlı çalkalama süresi (dakika) Günlük rejenerasyonda maksimum aralık H Sıfıra kadar arıtılan su damlaları hacmi uygun olmasına rağmen rejenerasyon gününde yapılmalıdır. Çıkış kontrol modu b ya da modu: Rejenerasyon başladığında Sinyal verir, bitiminde durur. 02 modu: Sinyaller sadece rejenerasyon aralığında ve sistem çalışırken verilir.
7 5. Karşılaşılan Sorunlar Kurulumdan önce izleyen bilgileri lütfen kontrol ediniz. Sorun Detayları Sebep Çözüm Kontrol valfi çalışmıyor 1. Elektrik fişi takılı değildir. 1. Fişi takınız. 2. Soket arızalanmıştır. 2. Soket onarımı veya yenilenmesi 3. Elektrik kesintisi 3. Devre ve güç kaynağını kontrol 4. Transformatör hasarlıdır. edin 4. Transformatörü değiştirin. Yanlış rejenerasyon süresi Yanlış rejenerasyon süresi veya güç kesintisi ya da fiş ile bağlantı problemi Rejenerasyon süresini resetlemek Sızıntı 1. Bağlantı gevşekliği 2. O-ring parçalanmış 1. Sıkı konnektör vida veya yeniden bağlayın. 2. O-ring değişimi Gürültü Cihazın içine hava girişi Tekrar geri yıkama, boş hava Çıkış suyunun yüksek sertliği 1. Ham suyun iyi kalitede olmaması 1. Kaynakla temas halinde olunuz. 2. Rejenerasyon süresinin çok uzun Periyotta olması 2. Rejenerasyon döngüsü süresini kısaltmak 3. By-pass açık 3. By-pass kapalı Tuzlu su hatası veya eksikliği 1. Düşük giriş basıncı 2. Tuzlu su borusu aksaması 3. Enjektör arızası 4. Tuzlu su hava sızıntısı Tuzlu su tankı suyu taşması 1. Tuzlu su dolumunun çok uzun sürmesi 2. Tuzlu sudan sonra çok fazla su kalması Rejenerasyondan sonra yumuşak suyun olmaması Geri yıkamanın çok büyük ya da çok küçük akış hızı 1. Valf arızası 2. Giriş basıncının düşük olması 3. Tuzlu su tankında tuzun olmaması 4. Enjektör aksaklığı 5. Yükseltici O-ring bozukluğu 1. Akış kısıcı yokluğu 2. Akış kısıtlayıcıda yabancı madde bulunması Tuzlu su 1. Düşük giriş basıncı 2. Drenaj borusu ya da ters yıkayacak olan materyalin aksaklığı 3. Tuzlu su tankında doymuş tuz çözeltisinin aşırı miktarda oluşu 4. Hızlı durulamanın kısa süresi Drenaj girişinin sürekli boşaltması 1. Kontrol vanası resetlenmemesi. 2. Kontrol vanasında sızıntı olması 3. Kontrol valfine yabancı madde sıkışması 1. Giriş basıncını 0.15 MPa dan Daha fazla yapmak 2. Tıkanıklığı kontrol etmek veya elimine etmek 3. Enjektör değişimi 4. Tuzlu su boru bileşenlerini kontrol etmek, sızıntıyı elimine etmek 1. Dolum süresini kısaltmak 2. Tuzlu su statüsünü kontrol etmek 1. Kontrol mekanizmasının değişimi 2. Giriş basıncının artırılması 3. Tuz eklemek 4. Enjektörün sökülmesi sonra Temizlenmesi 5. O-ring değişimi 1. Akış kısıtlayıcı koyulması 2. Yabancı maddenin temizlenmesi 1. Basınç pompasının yüklenmesi 2. Bloğun elimine edilmesi 3. Su dolumunun azalan miktarı 4. Hızlı durulama süresinin artışı 1. Hizmet programı konumunu ayarlamak 2. Kontol valfini değiştirmek 3. Yabancı maddenin elimine edilmesi
8 6.Bakım Temizlemek için sağlığa zararlı deterjanların ya da kimyasalların kullanımı yasaklanmıştır, cihazı siliniz. Cihazlar yüzey toz ve yabancı madde temizlemek için nemlendirilmiş yumuşak kumaşlar ile silin, valfin içine su kaçırmamaya çalışınız.