ELEKTRİK KABLOSU ALT YAPI HİZMETLERİ
Elektrik kablosu;Elektrik kablosu elektrik enerjisini bir yerden bir yere taşımaya (iletmeye) yarayan,bakır tek damar ve ya çok damar tellerden oluşan,kesit kalınlıkları olan,üzeri yalıtılmış malzemedir.Elektrik kablosu bakırın dışında,aleminyumdan da üretilmektedir.
Bakır İle Aleminyum Farkları
-Bakır iletkenlik özelliği yüksektir
-Aleminyum bakıra göre çabuk ısınır ve kablo izolasyonuna çabuk zarar verir.Buda yangına sebebiyettir.
-Aleminyum kabloda ısıdan dolayı kayıp olayı da daha sık görülmektedir.
-Aleminyum kabloda bakırın kesitinin üzeri düşünülmelidir.
-Aleminyum bakıra oranla hafif bir kablodur.
Aleminyum kablonunda kullanılmak zorunda olduğu yerler,uygun olduğu alanlar vardır.Bakır kablonunda kendine göre alanları vardır.Aksi takdirde birinin üretimi durdurulması lazım olurdu.Burada dikkat edilmesi gereken husus,bakır yerine aleminyum kullanılmaya kalkışılmasıdır.Aleminyum kablo fiyatı bakıra oranla daha uygundur.Bunu fırsata çevirenlere karşı dikkat etmek gerekmektedir.
İç Tesisat Kablosu
İç tesisat kablosu bakır olmalıdır.İç tesisat (ev,ofis,avm,plaza,kapalı tüm alanlar vb.)Bu tip yerlerde alıcıların gücü ortalama bellidir.Kablo kesiti ona göre belirlenir.Bir ev ve ya buna benze yerlerde gördüğümüz tüm 220v pirizlerin kablo kesit oranı bellidir.2.5 luk nya kablo 3500w a kadar sıkıntısız çalışacaktır.Bunun üzeri yük kaldırır ancak bi yerden sonra sıkıntı olacaktır.1.5 lik kablo kesitimiz aydınlatmalar için yeterlidir.Kablo tesisatında dikkat etmemiz gereken standartların dışında olan yerlerin alıcıya göre tesisatını hazırlamaktır.Bu tür yerlerden örnek verecek olur isek;kafe,restorant,sanayi,makinalar vb gibi cihaz bağlantıları yapılmadan,cihaz güçleri hesaplanarak alt yapı ona göre dizayn edilmelidir.Örnek verecek olur isek bir cıhazın yanına bira cihazı daha kaldırır diyerekten bilinçsiz ve hesapsız işler sonucu yangına ve ölüm tehlikelrine yol açıla biliyor bağzen.Doğru olan çekilecek güç hesaplanacak kablo alt yapısı ona göre yapılacak,sigorta ve koruma roleleri dizayn edilerek yapılan işlerden başımız ağrımayacaktır.
İç Tesisat Kablo Çeşitlerinden Bazıları ve Kullanım yerleri
-Nya (elektrik borusu vb boru tipleri içerisinden geçen,tek damar sert kablo tipidir.)
-Nym (Çok damarlı kablo tipidir.kalın kesitlerde damar sayısı fazla olan kablodur)
-Ttr kablo (Çok telli yumuşak kablo tipidir.)
-Halojen Kablo Tipi ;Bahsettiğimiz kesit ve özelliklerin hepsinde mevcuttur.Halojen free kablo yanmaz kablo ismi ilede bilinmektedir.Yaşanan yangınlarda, kolayca alev alan ve etrafa zehirli gazlar yayan kablolar şüphesiz ki büyük kayıplara yol açmaktadır. Yanma kimyasal bir reaksiyondur. Bu reaksiyon sonucu yanan malzemelerin yapısında bulunan ve karbon içeren halojenler, insan sağlığını etkileyecek zararlı ve zehirli gazlara dönüşürken alevi ileterek yangının büyümesine neden olurlar. Yaşanan yangınların büyük bir çoğunluğunda, tesisatta yangına dayanıklı olmayan kablolar kullanıldığı takdirde yangının giderek büyüdüğü, daha da önemlisi bu kabloların yanmasıyla birlikte ortaya zehirli gazların çıktığı görülmüştür. Yangın ihtimali olan alanlarda kullanılacak kablolarda, alev iletmeme özelliği, halojensiz olma özelliği, yangına dayanıklılık özelliği, düşük duman yoğunluğu özellikleri aranır.Halogen Free Flame Retardant (HFFR) halojenden arındırılmış, alev geciktirici özelliğe sahip kablolar, PVC kabloların yangın esnasında çıkarmış oldukları yoğun duman ve hidroklorik asit, karbonmonoksit, karbondioksit gibi zehirli gazları çıkarmazlar. Bu kablolar yapılarında, flor, klor, iyot, brom ya da astatin gibi zararlı bileşenler bulundurmadıkları için alev ile temas durumunda herhangi bir toksik gaz açığa çıkarmazlar. Buna bağlı olarak elektronik cihazlarda ve metal aksamlarda korozyon yani oksitlenmeye de sebebiyet vermezler. Alev geciktirici özelliklerinden dolayı alevlerin azalması ve sönmesi durumunda alev almış bu kablolar kendiliğinden söner ve yangını büyütmezler. Düşük duman yoğunluğu özelliği, tahliye sırasında kurtarma ekipleri ve yangın söndürme çalışanlarına kolaylık sağlar. İmkanımız olduğu sürece kablo seçiminiz halojen free kablo olsun.
Yer altı kablo sistemi trafo çıkışları,ev ve işletme vb.alıcı dağılımları,elektrik enerjisinin yer altından nakil sistemidir.Yer altı enerji nakil sistemi,yer altı kablolama havai hatta göre çevre kirliliğini ortadan kaldırmaktadır.Yer altı kablosu alt yapı çalışması önemlidir.Kablolar bir düzen ile çekilmeli dir.Kabloların döşenmesinde öncelikle kanalların tabanı sağlam zeminli ve taşsız olmalıdır. Kanalın tabanı düzeltildikten sonra, kanaldan çıkan toprak, kanal üzerine eğik bir şekilde konulan elek üzerine kürekle atılmak suretiyle, kanal tabanına yaklaşık 10cm kalınlığında elenmiş toprak doldurulur. Aynı amaçla kum da kullanılabilir. Kablo kanala yerleştirildikten sonra üzerine 10cm kalınlığında elenmiş toprak yada kum serilir. Sonra kazı esnasında gelebilecek darbelerden kabloyu korumak için, kablonun üzeri aralık kalmayacak şekilde tuğla yada beton plakalarla kapatılır. Kablo kanallarında tercihen kömür cürufunun çimento ile karıştırılması suretiyle yapılan cüruf tuğlaları, bu bulunmadığı taktirde uygun boyutlarda yapılmış beton plakalar kullanılır .
Yer Altı Kablosu Alt Yapı Çalışması
-Arazi şeklinin elverdiği ölçüde, kablo yolu bir doğru şeklinde olmalıdır.
-Sık sık nehir, köprü, demiryolundan geçiş yapılmamalıdır
-Zararlı kimyasal maddelerin bulunduğu endüstri bölgelerinden sakınılmalıdır.
-Kablo yolu için, yaya yollarının altı veya duvar boyları seçilmelidir.
-Kablo yolunun telefon kabloları, kanalizasyon büzleri, su ve hava gazı boruları ile karıştırılmadan saptanması yarar sağlar.
-Mekanik tahribata ve etkin nem almasına engel olacak iyi bir elektriksel bağlantıyı temin edebilecek şekilde olması gerekir.
-Kabloyu keserken iletken ile izalosyon arasında bir gevşeme olmaması için iletken uçlarının bağlanması gerekir.
-Kablo iletken demeti büklüm yönü tersine döndürülmemelidir.
-İrtibat klemenslerinin kablo kesitine uygun olmasına dikkat edilmelidir.
Yer altı kablolama da yapılan bir hatanın geri dönüşü zor olacağından,baştan düzenli ve kurallı çalışmak fayda sağlayacaktır.