KULLANIM TALIMATI. ABO Model 600 ve 900 için - PDF
Download "KULLANIM TALIMATI. ABO Model 600 ve 900 için"
1 KULLANIM TALIMATI ABO Model 600 ve 900 için 1. Talimatlar 2. Güvenlik Talimatları 3. Vana Modelleri Hk. 4. Nakliye Ve Depolama 5. Vananın Boru Hattına Montajı 6. Basınc Kontrolü 7. Çalıştırma ve Bakım 8. Başarısızlık/Hata Durumunda 9. Elektrik veya Pnömatik Aktüatörlü Vanalar 10.Diğer Bilgiler 1
2 1. Talimatlar ABO 600 ve 900 Model Kauçuk Yataklı Kelebek Vanalar proseste sıvıların akışını düzenlemek için tasarlanmıştır. Doğru Tip Model, dizayn kauçuk malzemesi üreticinin verdiği proses bilgisi doğrultusunda belirlenir. 2. Güvenlik Talimatı Kurulum işletme ve Bakım sadece eğitimli ve bu iş ile görevli personel tarafından yapılmalıdır. Vana montajı kurulumundan önce güvenlik talimatlarını okuyunuz. 3. Vana Modelleri Hk. ABO Model 600 Kelebek Vana dizaynı su,hava gibi prosesler içindir. ABO Model 600 serisinin disk malzemeri demir döküm aluminium bronz, Paslanmaz Çelik opsiyonları mevcuttur.. Yatak malzemesi olarak EPDM ve NBR Malzemesi vardır. ABO Model 900 dizaynı kimya, petrokimya gas endüstrisi için tasarlanmıştır. Bu vanalar akışkanın max sıcaklık basınç ve proses detayı ile birlikte tasarlanmaktadır. 4. Nakliye ve Depolama Vanalar, normal sıcaklıklarda kuru ve tozsuz bir ortamda kapalı saklanmalıdır. Vanalar biraz açık konumda saklanmalıdır. (%100 kapalı olmamalıdır!). Vanalar istiflenebilir olmalıdır. Yığılmış bir şekilde istiflenmemelidir. İstiflenmeden saklanması vanaya zarar verir Büyük çaplı vanalar taşınırken vinç kullanılmalıdır. Vana taşınırken sadece gövde kısmından tutulmalıdır. Aktüatör veya kol kısmından tutulması vanaya zarar verir. 2
3 5. Vananın Boru Hattına Montajı Gerekli prosedür ve bilgiler Montaj Talimatlarında detaylı açıklanmıştır. Vana yatak yüzeyleri kauçuk malzemeden yapılmaktadır; Bu nedenle flnaşlarda EN1092 ye göre flanlaşlara düz contalı şeritler kullanınız. Kurulumdan önce yapılması gerekenler; Monte edilen kelebek vananı n, kullanı m yerinin koşulları na uygun bası nç sı nı fı na ve malzemeye sahip olduğundan emin olun.vanaya taşıma esnasında herhangi bir zarar vermeyiniz. Hasarlı vanaları kullanmayınız Vananın tam açma ve tam kapama yaptığından emin olun. Karşı Flanşlar hizalanmış ve birbirine parallel olmalıdır.flanşlarda ve boruda bulunan herhangi yabancı madde ve katı parçacıklar flanşlardan uzaklaştırılmalıdır. Vana montaj yönü istege bağlı yapılır.dn350 ve üstü çaplarda yatay pozisyonda kullanılması önerilir. 6. Basınç Testi-Kontrolü Vana üreticisi tarafından basınç testi yapılır. When fitted in the pipeline the entire pipe section with valves needs to be pressurized. Vananı n sistem içindeki bası nç kontrolü için, aşağı da belirtilen kı sı tlamalarla birlikte, boru hattı kesitinin test koşulları geçerlidir: Yeni Montaj esnasında mekanik kirlilikleri ortadan kaldırmak için flanşlar ve vana temizlenmelidir. Vana Açık Pozisyonda: PN Basınç değerinin 1,5 Katı--- Disk bu esnada açık pozisyonda olmalıdır. Vana Kapalı Pozisyonda: PN Basınç değerinin 1,1 Katı--- Kapalı kelebek vanaya 1,1 katı üzerinde bası nç uygulanı rsa, vananı n bazı iç parçaları na aşı rı yük binebilir. Bu mutlaka önlenmelidir. 7. Çalıştırma Ve Bakım Manüel kumandalı kelebek vanaları tetiklemek için normal kol gücü yeterlidir, Volanda yardı mcı araçlar kullanmaya gerek yoktur. Vana kolu boruya paralel olması durumunda vana pozisyonu açı k, Vana kolu boruya paralel olmaz ise kapalı anlamı na gelir. Vana kol kumandası açılıp kapatılırken kademeli olarak değil, hidrolik şoklara karşı hızlı açma veya kapama yapılması gereklidir. Vanalara bakım gerektirmez, Eğer vananın dış yüzeyinde sızdırma yoksa, vana çalışırken kontrol etmek yeterlidir. Eğer vana uzun süre aynı pozisyonda kalırsa, yılda en az 4 defa olmak şartıyla açma kapama yapılmalıdır. 3
4 8. Başarısızlık/Hata Durumunda ; Bakımın veya montajın başarısız olması durumunda güvenlik kurallarını uygulamak gereklidir- Ayrıca güvenlik talimatlarını control ediniz. Hatalar Hatanın Nedeni Hata Önleme Vana ile Flanşlar Arasındaki Kaçak Flanş Civatalarının Yetersiz sıkılması Vana Merkezlenmemiş Olması İç Flans Ölçüsünün Büyük Olması Civataları Sıkınız Doğru Pozisyonda Montaj Yapınız Flanşları Değiştiriniz Yanmış Ve Hasarlı Yatak Yatagı Değiştiriniz Vana Açma Kapama Vana Kaplı Pozisyonda Kaçırıyorsa Shaft Etrafında Kaçak Katı Partiküllerin Yatak İle Vana arasında Kalması Sertleşmiş Ve Gözenekli Yatak Akışkan Basıncının Yüksek Olması Aşınmış Yatak Aşınmış Disk Kapama Pozisyonunun Yanlış Olması Shaft Malzemesinin Zarar Görmesi Katı Partikülü Çıkarın ve Arındırın Yatağı Değiştiriniz Akışkan Basıncını Kontrol Ediniz Yatağı Değiştiriniz Diski Değiştiriniz Vana Montaj Pozisyonunu Kontrol Ediniz O ring ve Shaft I Değiştiriniz 9. Elektrik veya Pnömatik Aktüatörlü Vanalar Yukarıdaki belirtilen kurallar bu vanalar için geçerlidir. Aktüatör ayarı için vana pozisyonunu iyi gözlemlemek gerekmektedir. Aktüatör Pozisyonları üretici tarafından ayarlanmalıdır ve ayarlanması gerekmektedir. Pnömatik Aktüatörlerin hava giriş kontrolü ile vanalar hızlı açılıp kapanır ve hidrolik şoklar engellenebilir. 4
5 10.Diğer Bilgiler Bu yönetmeliklerin dışında başka dillerde ve ürünlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için web adresini control ediniz. ABO valve, s.r.o. Tel: Fax: