IP67 Kurulum teknolojisi - Bihl+Wiedemann GmbH
Bilinen sarı kablo AS Interface' in sadece verimlilik sembolü değildir, aynı zamanda varoluş sebebidir. Örnek olarak sadece geometrisini ele aldığımızda bu parça dahi önemli avantajlar sunmaktadır. Konvensiyonel yuvarlak kablo kullanımı otomasyon sistemlerinin aksine ASi yassı kablolara bağlamak için elektrik fişi veya T-parçaları gerekmemektedir. Böylece montaj esnasında ve dokümantasyonunda sadece malzemeden değil, zamandan da tasarruf edilmektedir. Böylece neredeyse sınırsız topolojik özgürlüklere sahip olunmaktadır. Bir sonraki bölümler IP67 montaj tekniğini içermektedir.
ASi yassı kablo veya yuvarlak kablo bağlantısı
Yassı ve Yuvarlak kablo mercek altında
Yassı ve Yuvarlak kablo kurulum
Yassı kablo ile kurulum
Yassı ve Yuvarlak kablo kombinasyonu
Opsiyonel sigorta entegreli pasif dağıtıcı
IP67 Fieldbus sistemleri ile ASi kurulumunun karşılaştırılması
ASi bağlantısı delme tekniği ile sarı veya siyah olan ASi yassı kablosu veya M12 yuvarlak kablo üzerinden yapılmaktadır.
Yassı kablo 1,5 mm² veya 2,2 mm²' lik iletken kesitler içermektedir. ASi M12 ile birlikte konnektör ve kablo kullanımına olanak sağlar. Sıradan M12 kablolarının kablo kesitleri 0,4mm²' den küçüktür.
İletken kesitlerinin hat koruması üzerinde etkisi vardır.
Hat koruması genel olarak besleme noktasında gerçekleşmektedir.
Birçok ASi kontrolör Ağ geçitlerinin ASi hattı için 4A dahili sigorta mevcuttur. Hattın korunması iletkenin kesitine ve güç kaynağının kapasitesine bağlıdır.
Özel şekli kablonun doğru yönden bağlanmasını sağlamaktadır.
Hiçbir ek donanıma gerek kalmamaktadır.
Kablo makaradan istenilen uzunlukta alınmaktadır.
Bağlantı için M12-T parçası gereklidir.
Farklı uzunluklardaki hazır kabloların mevcut olması gerekmektedir.
Yerinde hazırlanan kablolar hata eğilimlidir.
IP67 korumalı modüller profil kabloların başlangıç noktası/bitiş noktası için uyumludur. Ek sonlandırıcılara gerek kalmamaktadır. ASi /AUX yassı kablosu modülün içerisinde başlayabilmekte veya bitebilmektedir.
ASi yassı kablo pasif dağıtıcı üzerinden M12 konnektör ile birlikte kullanılabilmektedir. Tipik yapısı ağaç yapısından oluşmaktadır; geçme hattı her noktada mümkündür. Her uygulama için en uygun montajı sağlamaktadır.
Kontak pinleri her zaman dikey yönden profil kablosunun içerisine girerek optimum temas sağlamaktadır.
• Optimum temas sağlayan unsurlar aşağıdaki gibidir:
- Dikey temas
- Kablo başına 4 pin, iletken başına 2 pin
• Üst kısım anahtar kilit montaj mekanizması sayesinde alt modüle bağlanabilmektedir.
• Üst kısım serbestçe dönebilir ve çıkartılabilir.
• Yeni montaj mekanizması yassı kablo üzerinde hasar oluşmasını engellemektedir.
Kısa devrede hattın korunması
• İsteğe bağlı sigorta entegreli, ya 4x4 A değiştirilebilir sigorta ile ya da 4x1 A kendiliğinden kapanan sigortalı
• Bağlanan kontrol cihazları için ekstra koruma
• Kısa devrelere karşı güvenli koruma
Pasif dağıtıcı / AUX için M12
Diğer Fieldbus Sistemleri
Genellikle lineer topoloji yapısı
Ekranlı, sarmalı kablolar (GÇ-bağlantı hariç)
Veri ve besleme için farklı kablolar (GÇ-bağlantı için kısmen aynı kablo)
Sadece soket ve konnektör üzerinden kurulum
Genellikle farklı uzunluklarda birçok kablo gereksinimi
24 V güç dağıtımı; M12 (Ø < 0.4 mm²) genellikle birçok sigorta ve tek kablo ile kontrol kabininden veya ¾ inç konektörü yoluyla
Özel güç kaynağı gerekmez Özel güç kaynağı gerekmez
Serbest topoloji yapısı: ağaç, lineer, yıldız veya karışık
Herhangibir artık kablolu
Ekransız, yassı ve düz kablo
Veri ve besleme aynı kablo üzerinden
Yassı kablo kurulumu, M12 konnektörlü veya karışık
Kablo makarasından sadece gerekli uzunluklarda yassı kablo almak
Esnek 1,2,4,8,16 G/Ç'li modüller ne kadar iğneli bağlantı teknolojili esnek modül, o kadar maliyet avantajı
24 V güç dağıtım: siyah kablo üzerinden (Ø 1,5 / 2,5 mm²) merkezi besleme; gerektiğinde IP67 Pasif dağıtıcı ile daha küçük iletken kesitine sahip yuvarlak kablo değişimi
50 m kablo uzunluğuna kadar özel bir güç kaynağı gerekmez. (24 Volt ASi)
Basit ve belirgin kurulumuyla hem dosyalama zamanından hem de kurulum zamanından tasarruf edin.
Bu kurulum tekniğiyle konnektörlere, sonlandırıcılara, T parçalarına, hazır kablolara ve sigortalara gerek kalmamaktadır.