Geberit Mapress Karbon Çeliği borular | Geberit Türkiye
Geberıt Mapress Karbon Çeliği
Kapalı devrelerde ilk tercih
Geberit Mapress karbon çeliği verimliliğin ön planda olduğu tesisatlar için tasarlanmıştır. Geberit Mapress karbon çeliği sistem boruları isteğe bağlı olarak krem beyaz PP plastik kılıf veya dışı galvanizli olarak mevcuttur. Özel uygulamalar için sistem boruları içi ve dışı galvanizli olarak da mevcuttur.
Geberit Mapress karbon çeliği uygulamaları
Geberit Mapress karbon çeliği için çok sayıda iyi neden
Geberit Mapress karbon çeliği fittingin sıkma çenesi kılavuzu, sıkma çenesinin öngörülen noktaya tam olarak takıldığını ve kaymamasını ya da yanlış takılmadığını garanti eder. Bu yanlış preslemeleri önler, güvenli ve uzun ömürlü bağlantılar sağlar.
Geberit Mapress contasının şekillendirilmesi
Kalıcı sızdırmazlık ve yüksek güvenlik için
Geberit Mapress contasına presleme sırasında önceden tanımlanmış tam bir şekil verilir. Bu sırada kalıcı sızdırmazlık için ek bir enerji alır.
Kaynak veya lehim yerine presleme
Presleme sadece basit değil, aynı zamanda kaynaktan veya lehimden yaklaşık iki kat daha hızlıdır. Presleme işleminin kendisi hızlı yapılır: Boyunu kesme, çapak alma, fittinglerin takılması, presleme – hazır.
Kırmızı presleme göstergesi
Fittingin üzerindeki presleme göstergesinin kırmızı rengi malzemenin açıkça görülmesini sağlar. Borunun ucundaki bir baskı da kullanılan boyutun belirlenmesini kolaylaştırır. Presleme göstergesi doğru presleme sonrasında küçük bir el hareketiyle çıkarılabilir.
Geberit Mapress karbon çeliği sistem boruarı
Polipropilen plastik kaplama DN 12 ila DN 54 arası boyutlardaki Geberit Mapress karbon çeliği sistem borularını güvenle dış korozyona karşı korumaktadır. Onarımlarda ve yeni binalarda, aynı zamanda sıva üstü veya sıva altı tesisatlardaki duruma özel çözümler için DN 12 ila DN 108 arası tüm Geberit Mapress karbon çeliği sistem boruları galvanizli model olarak da mevcuttur.
Preslenmemiş Geberit Mapress karbon çeliği fittinglerin tespit edilmesi
Geberit Mapress conta presleme göstergesine ek güvenlik sağlar. Özel profilleri sayesinde preslenmemiş bağlantılar basınç testi sırasında sızdırır. Bu tespit özelliği sayesinde işletim sırasında gelecekte oluşacak hasarlar önlenebilir.
Geberit Mapress karbon çeliği fittinglerin presleme uçları, boru hattını toza ve kire karşı koruyan koruyucu tapa ile kapatılmıştır. Koruyucu tapaların rengi ayrıca uygulamayı tanımlamaktadır.
Pres bağlantısının sağlamlığı ve sızdırmazlığı borunun ve fittingin soğuk şekillendirilmesiyle elde edilir. Lehimde veya kaynakta olduğundan farklı olarak açık alev ve ısı yoktur. Tadilatlarda veya onarımlarda ek koruyucu önlemler gerekli değildir.
Birbirine uyumlu bileşenler sisteme çok yüksek bir yük kapasitesi verir. Bu sayede 2,5 MPa (25 bar) ve daha yüksek çalışma basınçları mümkündür. Yüksek mekanik dayanım, geleneksel ev tekniğiyle yapılan ısıtma tesisatının çok ötesine giden bir uygulama çeşitliliğine olanak tanıyor.
PP kılıflı Geberit Mapress karbon çeliği
Dışı galvanizli Geberit Mapress karbon çeliği
İçi ve dışı galvanizli Geberit Mapress karbon çeliği
Geberit Mapress karbon çeliği fittingler
Alaşımsız çelik 1.0034, dışı galvanizli, ek krom koruyucu katmanlı
Kırmızı presleme göstergesi karbon çeliği malzemesine işaret eder
Boyut, presleme göstergesine basılıdır
400'den fazla farklı fitting mevcuttur
Özel o-ringler ve mevcut boru boyutları Geberit Mapress karbon çeliği presleme sistemini çok çeşitli uygulamalar için iyi bir seçim haline getirmektedir.
Geberit Mapress karbon çeliği fittingler standart olarak Geberit Mapress CIIR siyah conta ile teslim edilmektedir.
Merkezi ısıtma suyu ≤ 140 °C
Geberit Mapress karbon çeliği sistem borusu - PP plastik kılıflı
Optik olarak göze çarpmayan sıva üstü döşeme için ideal
Alaşımsız çelik 1.0034
DN 10 ile DN 50 arası kullanılabilir boyutlar
PP plastik kılıf, krem ​​beyaz (RAL 9001)
Geberit Mapress karbon çeliği sistem borusu - dışı galvanizli
Ekonomik tesisatlar için ideal
DN 10 ile DN 100 arası kullanılabilir boyutlar
Galvanizleme sayesinde korozyona karşı koruma
Kırmızı yazı ile işaretleme
Geberit Mapress karbon çeliği sistem borusu - içi ve dışı galvanizli
Sprinkler, basınçlı hava ve söndürme suyu tesisatları için ideal
Islak sprinkler tesisatları için VdS sertifikası
Sabit sulu söndürme tesisatları ve gemilerdeki sprinkler sistemleri için "FM Onaylı"
Alaşımsız çelik 1.0215
İçi ve dışı galvanizli sistem boruları
DN 12 ile DN 100 arası kullanılabilir boyutlar
Siyah yazı ile işaretleme
Galvanizli borulu Geberit Mapress Karbon Çeliği montajı
PP kılıflı Geberit Mapress Karbon Çeliği montajı