PANELDE HATA MESAJI YAZDIRMA
Oluşturan: smorc37, 18 Haziran in FORUM
Oluşturuldu: 18 Haziran
Merhaba ustalar. 188t plc de start- stop ile Q1 çıkısını kontrol ediyorum Q1 de çıkıs olabılmesi içinde 4 adette hata siwitchım var eger ınputlara 24 volt gelmesse Q1 çıkısını kapatıyorum. panelde 4 adet ınputuma 24 volt gelmesse hata meseajını yazdırmak ıstıyorum sadece yazı gözükmesini istiyorum ekranda bunun için yardımcı olabılırmısınız panelde ne seçmem gerekıyor yazı için plc bolumunden hata pınlerine panele bılgı vermesı için ne seçmeliyim.
19 Haziran gönderildi
1- PLC Programınızda koşullarınıza bağlı olarak bir arıza biti tanımlayın. (Örn. MB 0)
2- HMI programında Project Database sekmesi altında Alarm Information kısmında arıza bitini tanımlayın. Ve Text Content kısmında Arıza durumunda ekranda yazmasını istediğiniz yazıyı yazıp fontunu ayarlayın.
3- Function Parts kısmında Alarm Bar kompanentini alıp ekrana koyun.
-Arıza Biti aktif olduğu zaman Alarm Bar kısmında belirlemiş olduğunuz yazı görünecektir. Arıza biti pasif olduğu zaman yazı görünmeyecektir.
- Yardımcı olması açısından örnek program ekliyorum.
21 Haziran gönderildi
Emre bey çok teşekkür ederim.
Programda plc bölümunde bir sorunum var nasil aşabilirim konuyu çözemedim
Mb-0 ile start veriyorum Q1 çikisi set ediyorum.
Mb-1 ile stop yapiyorum Q1 resetliyorum
Buna bagli olarak..
IP-0 hata pini 24 volt gelmesse Q1 çikisi kapamak istiyorum mesajida ekranda yazmasini istiyorum.
Sorunum şu normalde kapali sensoŕ kullaniyorum hata olmadiginda IP-0 pininde 24 volt oluyor hata oldugunda ise 0 volt oluyor bu sekilde konumlandirabilirmiyim hem plc hem hmi alarm sistemini. Yardimlariniz için çok teşekkür ederim konum tasindigi için farkedemedim cevabi akşam örnek programinizla ilerlemeye çalişacagim çok tesekkurler.
-Programda arıza bitinin önüne IP-0'ın kapalı kontağını koyarsanız sorununuz çözülecektir.
-Alarm Information bölümünde ise IP-0 Off iken ekranda yazmasını istediğiniz hatayı yazdırabilirsiniz.
Konu listesine dön FORUM