Kaçak Akım Koruma Şalterinin Açma Nedenleri | Kontrol Kalemi Forumları
federal kacak akim salter
Yazı: Kaçak Akım Koruma Şalterinin Açma Nedenleri
Kaçak Akım Koruma Şalterinin açma nedenlerinden bazıları;
Kullanılan kaçak koruma şalterlerinin akım taşıma kapasitesinin kendisinden önce devreye bağlanan otomatik sigortadan düşük olması dolayısıyla ürünün deforme olması.
Konutlarda kullanılan elektrikli aletlerin ve kabloların deforme olması sonucu izolasyon kaçağı oluşması. Her linyede ortalama 2-3 mA izolasyon kaçağı olabilmektedir. Buna bağlı olarak her 5 linyeye bir kaçak akım bağlanması tavsiye edilir.
Mutfakta kullanılan su ısıtıcısı gibi malzemelerin elektrikli bölgelerine su kaçması ve kullanım sırasında kaçak akım oluşması.
Prizlerin içlerinde oluşan nemler fişle bağlantı esnasında faz-toprak arası kaçak akıma yol açabilir. Bu durumla banyo vb. yerlerde sıkça rastlanabilir.
Tepkiler: conbative45, binbaşı, Y.M ve 3 diğerleri
İlave olarak aşağıdaki bilgileri de faydalı bulduğum için paylaşmak istedim;
Yük tiplerine uygun kaçak akım koruma anahtarı seçiniz, (AC kaçak akıma sahip yükler için AC tipi, DC bileşenli kaçak akıma sahip yükler için A tipi, 1 fazlı sürücüler için A APR tipi ve 3 fazlı sürücüler için B tipi seçilmeli
Tepkiler: conbative45, arkaplan, FederalElektrik ve 1 kişi daha
Kaçak akım koruma şalteri seçimi EMO el kitabı Elektrik Genel 0 Pazar saat 23:05'de
En son: Ugurzybek
Toplam: 2,217 (Kullanıcı: 10, ziyaretçi: 2,207)