Doğal Gaz Tesisatında Sızdırmazlık Testi Nasıl Yapılır? | Tesisat Türkiye
0 Doğal Gaz Tesisatında Sızdırmazlık Testi Nasıl Yapılır? | Tesisat Türkiye
Doğal Gaz Tesisatında Sızdırmazlık Testi
Doğal gaz tesisatında sızdırmazlık testi, konusunda uzman kişiler tarafından genellikle vanalar kapatılmadan, borular boyanmadan, sarılmadan veya kanal içinde ise kanal kapakları kapatılmadan gerçekleştirilir. Test servis kutusu çıkışından cihazlara kadar tüm boru tesisatını kapsar. Doğal gaz tesisatında sızdırmazlık testi iki şekilde gerçekleştirilebilir:
Gaz vererek yapılan sızdırmazlık testi
Bu sızdırmazlık kontrolü doğal gaz ile yapılır ancak kontrol için sabun köpüğü kullanılır. Test esnasında gaz dağıtım şirketinin gaz beslemesini kontrol etmesi gerekir.
Kaçak olan herhangi bir nokta varsa, burada kabarcık oluşumu görülür. Böylece kolaylıkla kaçak yer saptanır. Gaz vanası kapatılarak emniyet sağlanır ve gerekli tamirat yapılır.
Hava vererek yapılan sızdırmazlık testi
Sayaç çıkışındaki test nipeli hariç bütün çıkışlar kapatılır. Test nipeline manometreye takılan hortum takılır. Tesisatın büyüklüğüne göre pompa ile hava basılır. Basınç şebeke basıncı + 50 mbar olacak değere getirilir. 71 mbar değerinin altında olmamasına dikkat edilir. Basınç istenen değere ulaşınca 10 dakika ısıl dengelenme için beklenir. Isıl dengelenme sonrası üstte kalan su seviyesi hizasına manometre üzerinde bir çizgi çekilerek su seviyesi işaretlenir. Bunu takip eden 10 dakika içinde basınç düşmezse test olumludur. Test sonrasında manometre sökülür, test nipelinden ya da bir kör tapadan basılan hava boşaltılır.
“Doğalgaz Tesisatında Sızdırmazlık Testi” yazısından Doğalgaz Tesisatı kategorisine gidebilir ya da Tur Assist katkılarıyla hazırlanan Tesisat Blogu’na geri dönebilirsiniz.