Dündar - Bilgi Bankası
Havalandırmada önemli noktalardan biride gereğinden fazla yüksek kapasiteli aspiratör seçildiğinde gereksiz yere enerji kaybı doğar. Örneğin bir fabrikada kullanılan aspiratör 0,37 kw yerine 0,55 seçilirse günlük 1,62 kw aylık 35 kw gibi gereksiz yere enerji tüketir. ( Bir günde 9 saat çalışma ve aylık 22 gün mesai saati düşünülerek hesaplanmıştır.) Bu fandan 5 tane olduğunu düşünürsek aylık 178,2 kw yapar.Buda doğru seçilen yani 0,37 kw lık bir aspiratörün 481,6 saat çalışmasıyla tüketeceği enerji demektir.
Malesef günümüzde insanlar iyi havalansın diyerekten aspiratörlerde motor gücüne dikkat etmemektedirler.Bir aspiratör serbest hacimde çalışıyorsa yani herhangibir karşı direnç yok ise, o aspiratöre 0,37 kw değil 0,55 kw takıldığında aynı pervane ile devir çok fazla artmayacağı için hava debisinde herhangibir fark doğmaz.Gereksiz yere elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.
Havalandıracağınız alanın en, boy ve yükseklik ölçülerini metre cinsinden birbiri ile çarparak alanın hacmini hesaplayınız. (HACİM m3=En x Boy x Yükseklik) Bu alanda bir saat içinde ihtiyaç duyulan hava değişim oranını tablo (B) yardımı ile bulup, hacim ile çarpınız. Bu alanda bulunan kişilerin durumlarına göre hava ihtiyaç miktarlarını tablo ( C ) bulduğunuz hava ihtiyacına ilave ettiğinizde, bu alan için gerekli toplam hava miktarını ve kullanmanız gereken Aspiratör modelini belirlemiş olacaksınız.