220VAC Tek Fazlı Kesintisiz Güç Kaynağı Çift Anahtarlı 110% Yük
Elektrik Sanayi UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Yüksek Güç 10 - 100KVA
Ürün Anlık Görüntüsü:
Petrol, kimya sanayi, gaz ve elektrik santrali vb.
Aşırı voltaj, aşırı gerilim, aşırı akım, kısa devre ve aşırı sıcaklık vb. İçin çok fonksiyonlu koruma.
Mikroişlemci bara kontrol teknolojisini, doğrultucu, invertör ve statik anahtarın gerçek zamanlı kontrolünü ve her bir güç parçasının koordinasyonunu sağlamak için, sırasıyla, daha yüksek bir yaşlanma kontrolü ile karakterize edilen, yüksek doğruluklu, ters çevirme ve paralel bağlantıyı kontrol eden üç çekirdekli işlemci benimser. Güvenilirlik, tüm UPS sisteminin verimliliğinin arttırılması ve çıktı teknik parametrelerinin aynı kapasiteye sahip cihazdan daha iyi olması.
6 darbe veya 12 darbe tam kontrollü köprü (6 veya 12 SCR) doğrultucu oluşturmak. Bu fonksiyon DC 3820V'yi DC220V'ye ya da düzeltmeyle devreye sokmaktır. “Eğim” başlangıcı (yumuşak başlangıç) kontrol özelliğidir, yani redresörün çıkış voltajı 10 saniye içinde 0V ila 220V arasında artar ve güç şebekesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
6 IBGT yüksek güçlü tüpler tarafından oluşturulan SPWM (sinüsoidal darbe genişlik modülasyonu), tam köprü kontrolünden oluşur. İşlevi, DC gerilimi sinüzoidal AC gerilimine dönüştürerek, özel (△ / Y) sıfır faz kaydırmalı zigzag tipi izolasyon transformatörü ile desteklenir ve gerekli yük olarak AC220V olur. Ek olarak, transformatör, bilgisayardan lineer olmayan bir yük tarafından yansıtılan üçlü harmonik akımı gibi ortadan kaldırabilir. Kontrol özellikleri "yavaş-aşağı kapı voltajı" koruma teknolojisinin benimsenmesi, büyük ölçüde invertörün kesintisini (invertör ve statik anahtar değişimi karşılıklı olarak) azaltarak, tüm UPS sisteminin aşırı yüklenme kapasitesini artırarak, anti -sort devre ve normal UPS'e göre çok daha güçlü KGK aşırı yüklenme, özellikle anti atış devresi benzer cihazlar tarafından eşsizdir.
KGK İnvertörünün Aşırı Yük Kapasitesi
% 200 tek fazlı yük --30 ＂
Çıkış Kısa Devre Akım Sınırlama ve Periyot Yük Darbe Direnç Kapasitesi
% 290 anma akımı - 5 ＂: Kullanıcının hatalı çalışması nedeniyle bir çıkış kısa devresi veya aşırı yük oluşmasına rağmen, UPS'in çıkış akımı, aşırı derecede artmak yerine kontrol edilebilir bir sınırlama ile sınırlı olabilir, dolayısıyla, UPS'in uzun süreli ve güvenilir çalışması.
Senkronizasyon otomatik olarak değiştirilmez:
KGK'nın baypas invertör ile senkronizasyonunu kaybettiğinde, sistem senkronizasyon anahtarını otomatik olarak uygulayamaz, örneğin şebeke gücü dalgalanma darbe genişliği <5ms olduğunda, sistem güç kesintisi sağlayamaz.
Baypas, sınırlamayı aştığında, bypass ve eviricinin faz açı farkı normale döndüğünde, senkronize olmayan baypas kaydırması gerçekleştirilemediğinde, UPS her 20 ms'de bir bypassı algılayacaktır.
İsteğe bağlı baypas kabini:
İzolasyon transformatörü ve bypass voltaj regülasyonu
KGK'nın çalışma durumu ve verileri, gerçek zamanlı olarak Akıllı izleme gerçekleştiren RS232 / RS485, pasif kontak ve güç vericisi üzerinden DCS sistemine iletilir.
ups pc güç kaynağı
220VAC tek fazlı (6-20KVA) / 380VAC üç fazlı
Çıkış voltajı doğruluk:
220V ±% 1 (sabit yük) 220V ±% 3 (dalgalı yük)
<body> Doğrusal yük &lt;% 2, doğrusal olmayan yük &lt;% 4</span>
% 110 yükte normal, 10 dak için% 125
Çift anahtar:% 94, ECO:% 98