Büyük resim : 100kW Küçük Su Türbini / Mikro Francis Hidro Türbin Fiyatı paslanmaz çelik koşucu
0.486m³ / sn
1000R / dakika
100kW Küçük Su Türbini / Mikro Francis Hidro Türbin Fiyatı
Anma kafa 25.23m
Anma Akışı 0.486 m3 / s
Türbin Modle HLJF2504-WJ-35
Dönme hızı 1000R / dakika
Koşucu Çapı 35cm
2. türbin yapısı ve ana bileşen Kısa tanıtım
1. Su giriş kısmı
Su giriş kısmı vanadan oluşur. Valf durması gerektiğinde üniteyi statik suda kapatmak, ünite acil durumdayken ve türbin dağıtıcısı arızalandığında üniteyi kapatmak ve dinamik sudaki su akışını kesmek için kullanılır.
Kılavuz kanatçığı, kılavuz kanatçığı kolu, şaft kovanı, ön kapak, arka kapak, vs.'den oluşur. Yük değişmesine bağlı olarak türbin boşalmasını ayarlamak için su akışının girdap sayısını oluşturabilir veya değiştirebilir. Aynı zamanda normal ve acil kapanma için kullanılır. Kılavuz kanat mili şaft kovanı sızdırmazlık için O halkasına sahiptir. Kontrol halkası bir bütün olarak çelik levha ile kaynak yapılır. Dairesel kılavuz ray ve yağlama performansına sahip kablolama plakası kontrol halkasının alt yüzeyinde bulunur. Kontrol halkası yeterli kuvvete ve sağlamlığa sahiptir, servomotorun dengesizlik stresi nedeniyle aşırı bükülme meydana gelmez. Karşı ağırlık, karşı ağırlık desteğinde bulunur. Servo motorun arızalanması durumunda karşı ağırlık, yerçekimi etkisiyle kılavuz kanadın kapanmasına neden olur.
Runner, su enerjisini mekanik enerjiye değiştirmek için türbinin kalbidir. Bir bütün olarak dökülür ve kaynaklanır, taç, bant ve bıçak paslanmaz çelikten imal edilmiştir. ZG06Cr13Ni4Mo paslanmaz çelikten imal edilmiştir; Yolluk, işlemeden sonra statik denge testine tabi tutulur. Koşucu tepesindeki delikler, koşucuya su ile uygulanan basıncı azaltabilir.
5. Taslak boru montajı
Taslak tüp düzeneği, taslak tüp dirseği ve taslak tüp konisinden oluşur, düşük akışa su akışını yönlendirir, emme yüksekliğinde su akışının potansiyel enerjisini kullanır, akışının ana kinetik enerjisini difüzyonuyla geri dönüştürür. Tüm bağlantı flanşı sızdırmaz hale getirilmeli, çekme borusunun içine batırılmaması için çekme borusunun derinliği 30 cm'den az olmamalıdır.
6. Basınç göstergesi ve vakum göstergesi
Vakum ölçer, vakum derecesini gözlemlemek için çekme borusu dirseğinde bulunur. Borular, boruların kapatılıp açılması için basınç ölçer ve vakum ölçer borularına sahip olmalıdır.
Spiral Kutu İmalatı ve İçi