﻿ ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI - 0532 703 75 09, info@karabogalar.com, yangın sprinkler, yangın sprinkleri, yangın sprink, sulu sprink sistemleri, gazlı sprink sistemleri, köpüklü sprink sistemleri, sprinkler sistemi, yangın sprinkler sistemi nasıl çalışır, sprinkler sistemi hesabı, yangın sprink fiyatları,
Pompa tek veya iki kademeli, yatay bölünebilir gövdeli, santrifüj tip olacaktır. Yangın
pompası gövdesi, boru bağlantıları sökülmeden pompa çarkına ve diğer aksama
erişilebilir şekilde tasarlanmış olacaktır.
Pompa aşağıda belirtilen karaktere sahip olacaktır.
1- Gövdesi dökme demir olacaktır.
2- Pompanın sıfır debideki basıncı, pompanın seçim basıncının %140’ını
geçmeyecektir. Test basıncı, çalışma basıncının minimum 1,5 katı olacaktır.
3- Pompa mili SAE 1045 çelik olacaktır.
4- Mil yatakları makine yağı ile yağlanmış, içten tek sıra, dıştan çift sıra, merkezden
yayılan ve dıştan gelen yükleri taşıyacak şekilde seçilmiş top tipi olmalıdır. Dış mil
yatağı bir emniyet somunu ve kilitleme pulu tarafından tutulmalıdır. Mil yatakları, (iç
ve dış) pompa kasası açılmadan değiştirilebilir olmalıdır.
5- Pompa çarkı dökme bronzdan imal edilmiş olup, statik ve dinamik olarak balans
6- Pompa çarkı, mile bir kamalı geçme vasıtası ile bağlanmış olacaktır.
7- Salmastralar elastik tip olacaktır.
8- Pompa aşınma halkaları bronzdan mamul ve değiştirilebilir olacaktır.
9- Pompa şaftı karbon çeliğinden imal edilmiş ve şaft kılıfı bronz olacaktır.
10- Pompa yatakları ISO 281/1’e uygun olacaktır. Yataklar, gres yağlamalı rulmanlı
yatak, yatak gövdeleri dökme demir olacaktır. Yataklar yabancı madde girmesini
önleyecek şekilde kapaklı olacaktır.
11- Pompa gövdelerinin altında drenaj delikleri mevcut olacaktır.
12- Pompa sızdırmazlığı grafitli salmastra ile temin edilecek ve en az dört adet salmastra
halkası bulunacaktır. Salmastra içindeki fener halkası ve salmastra sıkıştırma
elemanı bronzdan yapılmış olacaktır.
13- Pompa elektrik motoru ile ortak şase üzerine fabrikasında akuplajı yapılmış ve test
edilmiş olarak şantiyeye sevk edilecektir.
14- Pompa motora bir elastik kaplin vasıtası ile akuple edilecek ve ortak bir şase
üzerinde yer alacaktır. Elastic kaplin tipi pompanın veya motorun birbirinden
bağımsız olarak sökülmesini sağlayan özellikte olacaktır.
15- Pompa seçilen debi değeri ve basma yüksekliği için NFPA 20’ye uygun UL listeli ve
FM onaylı olacaktır.
Pompa aşağıda belirtilen aksesuarları ile komple olacaktır.
a- Hava atma ventili
b- Gövde Relief valfi
c- Pompa Kumanda panosu
d- Emme basma manometreleri
e- Eksantrik pompa emiş bağlantı redüksiyonu
f- Konsantrik pompa basma bağlantı redüksiyonu
g- Yangın pompası test ve akış ölçme cihazı(flow metre)
1- Elektrik motoru 3ph/50 Hz/380 V elektrik akımı ile çalışacaktır.
2- Yangın pompasının tahriki için elektrik motoru kullanılması durumunda ve motor güç
beslemesi hem normal şehir cereyanından hem de emergency dizel jeneratörden
3- Elektrik motorları NEMA MG-1 standartına uygun olacaktır.
4- Motorların koruma sınıfı ODP olacak ve F sınıfı izolasyonlu olacaktır.
5- Yangın pompası elektrtik beslemesinde, motor tam yükle çalışırken, motor etiketinde
belirtilen nominal voltajının en fazla %5 düşmesine izin verecektir. Kablo seçimi buna
6- Elektrik motor gücünün belirlenmesinde, elektrik motoru tarafından çekilen elektrik
akımının pompaya akuple edilmiş olan elektrik motorunun nominal akım değerinin bir
servis faktörü ile çarpılmasından elde edilecek olan değeri geçmemesi esas
alınacaktır. Motorun kullanılabileceği maksimum servis faktörü 1.15’tir.