‘‘FİBER OPTİK DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA TEKNOLOJİSİ’’ UYGULAMASI – BEST Online Dergi
Bts yangın, daha önce birçok otoyol ve raylı tünellerde kullandığı fiber optik doğrusal yangın algılama teknolojisini artık endüstriyel tesislerde kullanıyor.
BTS Yangın, daha önce birçok otoyol ve raylı tünellerde kullandığı fiber optik doğrusal yangın algılama teknolojisini artık endüstriyel tesislerde kullanıyor. Özellikle yüksek tavanlı üretim alanları ve kablo galerileri gibi mahallerde kullanılan noktasal yangın algılama dedektörlerinin kullanımı sistemin bakım ve işletme maliyetini çok artıyor. İşletmenin üretim alanı bölümünde noktasal tip dedektör, ışın tipi duman dedektör, hava emmeli dedektör gibi bilinen algılama yöntemlerinin kullanılması işletmenin servis ve bakım maliyetlerini çok artıyor. İşletmelere büyük oranda zaman ve para kazandıran bu yeni algılama teknolojisi sayesinde yangının yeri, boyutu ve yayılma yönü sistem merkezi tarafından anlık olarak izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor. Bu özellik sayesinde işletmenin yangın ekibinin veya itfaiyenin yangına müdahalesi daha kolay ve hızlı oluyor. DTS teknolojisinde yangının algılanması BANDWEAVER FireFiber sensör kablo üzerinden yapılıyor.
Bu sistemin en önemi avantajlarından birisi kontrol ünitesine gömülü gelen yazılım sayesinde sanal yangın zonları oluşturulabilmesidir. Bu sayede tesisin genelinde döşenen FireFiber sensor kablo geçiş yaptığı bölge özelliklerine göre adreslenebiliyor ve alarm eşik değerleri her yangın zonu için İşletmenin isteğine bağlı olarak belirlenebiliyor. Kablo Galeri Uygulaması: Benzer bir uygulama 2017 yılı Aralık ayı içinde AOSB-Adana Organize Sanayi Bölgesinde tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Bu projede AOSB toprak altında bulunan kablo galerilerinde oluşacak bir yangının hızlı ve doğru bir şekilde algılanması amaçlanmıştır. Fotoğrafta da görüldüğü gibi kablo galerisinin tabanı su ile doludur. Ortam rutubetlidir ve elektronik cihazların uzun süreli kullanımı mümkün değildir. Kablo galerisinin tavanına monte edilen EN54 – 22 onaylı FireFiber sensör kablosu ortamdaki rutubetten ve korozif etkilerden hiçbir şekilde etkilenmiyor.
Kablo galerisi içinde kullanılan yangın algılama sisteminde hiçbir elektronik cihaz veya sensör kullanılmamış sadece kablo galerisi tavanına monte edilen toplam 5.000m FireFiber sensör kablo kullanılmıştır. Bu sensör kabloyu izlemek için 2 kanallı EN54 – 22 onaylı BANDWEAVER FireLaser f/o doğrusal yangın algılama kontrol paneli kullanılmıştır. Bu projede kullanılan FireLaser’ın her bir kanalı 5000 m menzillidir.
FireLaser Kontrol ünitesine direk bağlanan FireFiber sensor kablosunun her 150 m’si bir yangın zonu olarak programlanmış ve tesiste toplam 33 yangın zonu oluşturulmuştur. FireLaser f/o doğrusal yangın algılama kontrol paneli yangını algıladığında yangının çıktığı zon için programlanabilen kuru kontak çıkışları vasıtası ile kontrol merkezindeki ZETTLER MZX Ana Yangın Kontrol Paneline bildiriliyor. MZX yangın kontrol paneli de ZETTLER TXG grafik izleme yazılımını kullanarak PC ve Monitör üzerinden sistemin tamamı ve yangın zonlarının durumu AOSB’nin kontrol ve izleme merkezinden görsel olarak kolaylıkla izlenebilmektedir. MZX Yangın Kontrol Paneli aynı zamanda tesisin elektrik pano odalarında bulunan noktasal tip duman algılama dedektörlerini izleyerek bu kritik mahalleri de kontrol altında tutmaktadır. Her iki sistem birbiriyle izleme ve kontrol modülleri ile entegre edilmiştir. AOSB’de ki kablo galerilerinde ve elektrik odalarında oluşacak bir yangın veya arıza durumu daha başlangıç aşamasında AOSB kontrol ve izleme merkezindeki PC ekranından görülerek gerekli kontrol ve müdahaleler ilgili ekipler tarafından hızla yapılabiliyor.
Bandweaver DTS FireLaser
Otoyol ve tünelleri,
Yüksek sıcaklıklara sahip fırın çevresi veya soğuk hava depoları,
Tozlu veya çeşitli partiküllerin bulunduğu üretim alanları, ex proof ortamlar,
Yüksek tavana sahip asma tavan içi bölmeler, yüksek tavanlı üretim alanları,
Askeri tesislerde mühümmat depoları,
Madenler, asma köprüler, barajlarda su sızıntısını yakalamada.
Tek bir DTS ünitesi ile 20.000 mt’ye kadar fiber optik algılama mesafesi Class A kurulum ile 90.000m2, Class B kurulum ile 180.000m2,
+/- 1 C hassasiyet ile çalışabilme; her yangın zonu için ayrı; a ) 2 farklı seviyede sabit sıcaklık ve b ) sıcaklık artış hızı ve c ) komşu zonlarda ki %’sel değişikleri programlayarak yangın alarm bilgisi alabilme,
-10 C …. + 55 C
2 adet bağımsız MM 62,5/125μm aleve dayanıklı ve halojensiz izolasyonlu fiber,
Kablo Dış Kılıfı HDPE LSZH – 3,2mm, 1,8mm çelik tüp içinde korumalı
Harici/ dahili ve / veya ex proof alanlarda kullanıma uygun FireFiber yangın sensör kablosu,
-50 C …. + 150 C
Kendi DTS ünitesi ile birlikte EN54-22 onaylıdır.