ANASAYFA İLETİŞİM hırsız alarm sistemleri tesisatı, hırsız alarm sistemleri, hırsız alarm tesisatı, hırsız alarm sistemi kurulumu, hırsız alarm tesisatlarında kullanılan elemanlar
Hırsız alarm sistemleri tesisatı HIRSIZ ALARM TESİSATI
1.1. Hırsız Alarm Sistemi Kablosu
Bina içi sabit tesisatlarda sinyal ve data iletişiminde kullanılan esnek kontrol ve iç bağlantı kablolarıdır. Enstrümantasyon ve kontrol mühendisliğinde; endüstriyel elektronikte, bilgisayarlarda, ofis makinelerinde; tüm iletişim sistemlerinde, ses frekans iletiminde, veri
1.1.2. Kablo Standartları
VDE standartlarına göre elektronik kontrol kabloları üreticiler tarafından LIYY – LIYY TP – LIYCY – LIHCH gibi isimlendirilir. Dış kılıflarının üzerinde kablo üreticisinin ismi, kablo cinsi ve 1 metre aralıklı olarak uzunluğu yazılır. Sizlerin bu kabloları; çalışma gerilimi, çalışma sıcaklığı, minimum bükülme yarıçapı, iletken yapısı gibi özellikleri dikkate alarak projelerinizde kullanmanız gerekmektedir. Bazı kablolar gerekli kısa mesafeli ve küçük bükülme yarı çapının kullanılması gerektiren dar alanlarda kontrol kabloları olarak da kullanılırlar. Bu kablolar dışarıda ve direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar. Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan yarı sert PVC izolasyonlu, çok damarlı, grup büküm üzerine ayırıcı olarak polyester bant bulunan, PVC kılıflı, kılıf ve ayırıcı arasında kalaylı bakır örgü ekran bulunan kablolardır.
1.1.2.1. LIYY Elektronik Kontrol Kabloları
Flexible yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin yarı sert PVC ile DIN 47100 standardına uygun renklerde izole edilerek, oluşturulan damarların ikili alt gruplar şeklinde bükülerek oluşturulan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel olarak sarılır. Kablo özü üzerine PVC gri kılıf tatbik edilmiştir.
LIYY Elektronik Kontrol Kablosu Elektriksel Özellikleri
KILIF RENGİ ÇALIŞMA GERİLİMİ TEST GERİLİMİİLETKEN DC DİRENCİ
MIN. BÜK. YARI ÇAPI
Çoklu Bükülü Bakır
min. 200 M W x km
1.1.2.2. LIYY – TP Elektronik Kontrol Kabloları
LIYY-TP Elektronik Kontrol Kablosu Elektriksel Özellikleri
GRAY/RAL-7001 250 V 1200 V
İZOLE RENGİ MIN. BÜK. YARI ÇAPI ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DIN-47100 15 X D -30°C…+80°C
İLETKEN YAPISI EFEKTİF KAPASİTE İZOLAS. DİRENCİ
Çoklu Bükülü Bakır 120 nF min. 200 M W x km
1.1.2.3. LIYCY Elektronik Kontrol Kabloları
Flexible yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin yarı sert PVC ile DIN 47100 standardına uygun renklerde izole edilerek, oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden örgü ekran tatbik edilir. Ekranlanmış kablo özü üzerine PVC gri kılıf tatbik edilmiştir.
LIYCY Elektronik Kontrol Kablosu Elektriksel Özellikleri
1.1.2.4. LIHCH Elektronik Kontrol Kabloları
Flexible yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin jalojensiz alev geciktiren malzeme ile DIN 47100 standardına uygun renklerde izole edilerek, oluşturulan damarların birlikte, katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden örgü ekran tatbik edilir. Ekranlanmış kablo özü üzerine PVC gri renkli helojensiz, alev geciktiren malzemeden kılıf tatbik edilir.
1.1.2.4. LIHCH Elektronik Kontrol Kablosu Elektriksel Özellikleri
1.50mm2 = 13.3W/km
2.50mm2 = 7.98W/km Çoklu Bükülü Bakır 120 nF min. 200 M W x km
1.2. Hırsız Alarm Sistemi
Basit anlamda bir alarm sistemi isyerinizin veya oturdugunuz meskenin içeriden dışarıdan veya her iki yönden de korunmasını ve yetkisi (şifresi) olmayan kisilerin içeri girmesine izin vermeyen elektronik sistemlerdir. İyi bir alarm sistemi hırsızın veya sabotajcının içeriye girmesine izin vermemeli, ayrıca bu tip durumlarda telefon hatti vasıtası ile telefon arama cihazı veya güvenlik merkezi (AHM) kanalindan dış dünya ile irtibat halinde olmalı, ayrıca sisteme bagli dogru yere yerlestirilmis güçlü bir sirenle de yakın çevreyi uyarmalıdır.
1.2.1. Hırsız Alarm Sistemleri
1.2.1.1. Güvenlik Panelleri
Gelişen teknoloji ile beraberinde yalnızca hırsıza karşı önlem alan cihazlardan çıkıp insan güvenliğini tehtit eden diğer unsurları da kontrol eder hale gelmiştir (Sağlık-yangın gibi).
Alarm panellerini başlıca 2 gruba ayırmak mümkündür.
Tip alarm panelleri; merkeze bağlanabilen (Kominikatörlü).
Tip alarm panelleri; merkeze bağlanamayan (Kominikatörsüz).
Merkeze bağlanabilen alarm panelleri üzerlerinde dijital bir kominikatöre sahip olup, merkez tarafından günün 24 saati kontrol altında tutulan (Bilgisayar ortamında) müdahale durumunda bu merkezce gerekli önlemler alması gereken ileri teknoloji ürünü alarm panelleri.
Merkeze bağlanamayan alarm panelleri; genellikle küçük iş yeri ve evlerde lokal amaçlı, yalnızca caydırıcı ve uyarıcı niteliği bulunan panellerdir.
Alarm panelleri içerisinde bulundurduğu özellikleri kullanabilmesi için bazı ürünlere ihtiyaç duymaktadır. Bu ürünlerden bazılarışunlardır.
1.2.1.2. Manyetik Kontak
Genellikle kapı ve pencere gibi açılıp kapanabilen yüzeylere takılan kapı ve pencerenin izinsiz olarak açıldığını alarm paneline bildirir.
1.2.1.3. Pır Dedektör
İçeriye giren canlıların hareketlerini tespit edip alarm paneline bildiren göz.
1.2.1.4. Cam Kırılma Dedektörü
CAM kırılmasını anlayıp alarm paneline bildiren ürün.
1.2.1.5. Harici Siren
Dış alanlara monte edilebilen, su almayan, akülü, temperli yüksek ses çıkışına sahip flaşörlü siren.
1.2.1.6. Dahili Siren
Bina içerisinde kullanılan harici sirene göre daha az ses çıkışına sahip siren.
1.2.1.7. Telefon Arayıcı
Sizin kaydedeceğiniz sesli mesajı sizin belirlediğiniz 6 numaraya otomatik olarak bildirir. Bu işlemi telefon numarasınıbulamamasıdurumunda 4 kere tekrarlar.
1.3. Hırsız ve Yangın Alarm Sisteminin Montajı
1.3.1. Alarm Sistemlerinin Genel Blok Şeması
1.3.1.1. Ev İçi Hırsız Alarm Kullanım Şeması
1.3.1.2. Panel Tipi Telefon Çevirici BağlantıŞeması
1.3.1.3. PIR Dedektörü BağlantıŞeması
1.3.1.4. Panel, Keypad, PIR Dedektör, Siren BağlantıŞeması
1.3.2. İşlem Sırası
1.3.2.1. Dikkat Edilecek Hususlar