Devre kesici: açıklama, amaç
SF6 anahtarı bir anahtarlama6 ila 220 kV'luk bir voltaj sınıfına sahip elektrik kurulumlarında yaygın olarak kullanılan cihaz. Cihazın yay önleyici ve yalıtıcı bir ortamı elektrikli bir gazdır (SF6 gazı). Mükemmel ısı iletkenliği ve elektriksel mukavemeti olan, kimyasal olarak inaktif, zararsız, yanıcı olmayan bir gazdır. Elektrikli gazın avantajları atfedilebilirtrafo yağı gibi, bakım gerektirmeyen, makinenin tasarımı üzerinde (normal çalışma koşullarında) zararlı bir etkisi yoktur, yaşlanmaz ve buna ek olarak nispeten ucuzdur.
SF6 devre kesici ark kopuyorBasit bir yapıya ve küçük genel boyutlara sahip bir cihaz. Arkın söndürme işlemi az sayıdaki süreksizlikle ve oldukça çabuk gerçekleşir. Şimdi, hangi prensip ile arkın aparatta ve tasarım özelliklerinde bastırıldığını düşünürüz. SF6 anahtarı üç kutupludur. Her biri, 0.6 MPa'lık bir basınçta sıkıştırılmış gazla doldurulmuş metal hermetik bir haznedir. Her kutupta yayı söndürmek için tasarlanmış bir otomatik pnömatik cihaz bulunur.
SF6 devre kesicilerin avantajları:
- Elektrik tesisatlarında tüm voltaj sınıflarının açık ve kapalı çalıştırma imkânı;
- Tasarımın güvenilirliği ve basitliği;
- kontak sisteminin büyük anahtarlama kaynağı;
- iyi kırma kapasitesi;
- yüksek düzeyde çalıştırma;
- yangın ve patlama güvenliği;
- küçük ağırlık ve toplam boyutlar.
şalterSF6 gazı birçok dezavantaja sahiptir:
- elektrikli gaz kalitesi için yüksek gereksinimler;
- Anahtarlama cihazlarının periyodik bakımı için gerekli olan özel ekipmanların kullanılması;
- Cihazın çalışması sırasında insan vücudu için - florürler için zararlı maddeler oluşur.
Bununla birlikte, bu eksikliklere rağmen, bu tip anahtarlar yağ ve hava anahtarlama cihazlarıyla ciddi rekabet yaratmaktadır.
SF6 tipi cihazlar,Çok zor havalarda ve doğal koşullarda çalışmak. Örneğin, 110 kV SF6 devre kesiciler, -35 ila +40 derece arası bir ortam sıcaklığında çalışabilir ve deniz seviyesinden 1.000 metre yükseklikte bir yüksekliğe monte edilebilir. Bu gibi cihazların çalışması sırasında cihazı kapatıp açma döngüleri gerçekleştirilir. Kesici anma akımı (2000 A) içinde çalıştırıldığında, 6000 kez bir kapatma işlemi gerçekleştirebilir ve acil durum modunda genelde bir kısa devre akışı geçer ve cihaz sadece 400 kapatma çevrimi gerçekleştirebilir. Gaz yalıtımlı şalter (35 kV), 110 kV'da sınıflandırılan cihazınkinden büyük bir nominal akıma sahiptir, 3150 A'dır ve nominal kırma akımı 50 kA'dır. Bu cihazlar, yolculukun en büyük zirvesi olan 127.5 kA için tasarlanmıştır.
Sonuç olarak, o hava ve yağı ekliyoruzanahtarlar yavaş yavaş SF6 ve vakumlu şalterlere yol verir. Bu, SF6'nın ve vakumun mükemmel ark kırılma özellikleri ve ayrıca bu tür ekipmanların artan işletim güvenliği ile açıklanabilir.
Tilapia - yemek tarifleri