VALFON G-EFL SERİSİ ELEKTRİK FLATÖRLÜ KONTROL VANASI | Genel Mekanik | Ansiklopedi
9 Şubat 2019 23 Şubat 2019 admin	ELEKTRİK, flatorlu, GEFL, HİDROLİK, KONTROL, SERİSİ, VALFON, VANA, VANASI, VLF
ELEKTRİK FLATÖRLÜ VANA
Elektrik flatörlü seviye kontrol vanaları, isale hatlarında bulunan su deposu, rezervuar, basınç kırıcı maslak v.b su depolayan yapılarda suyun seviyesini kontrol etmek için kullanılan hidrolik kontrol vanalarıdır. Ana vananın açma-kapama işlevini üzerinde kullanılan solenoid valf sayesinde gerçekleştirir. Solenoid valf açma-kapama komutunu rezervuar içindeki elektrikli şamandıradan alır.
VANA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
VANANIN HAT ÜZERİNDEKİ KONUMU
Elektrik flatörlü kontrol vanası
Elektrik Flatörlü Kontrol Vanaları
ELEKTRİK FLATÖRLÜ KONTROL VANALARI
ELEKTRİK FLATÖRLÜ VANA KULLANMA KLAVUZU
Elektrik flatörlü seviye kontrol vanası, depo veya rezervuar içine yerleştirilen elektrikli flatör sayesinde su seviyesini sürekli kontrol eden vanalardır. Depo veya rezervuardaki su seviyesi, istenilen değerin altına düştüğünde, elektrikli flatör, ana vana üzerinde bulunan solenoid bobine sinyal gönderir. Böylece ana vana kendini tam açarak depo veya rezervuarın sürekli dolu kalmasını sağlar. Su seviyesi maksimum seviyeye ulaştığında ise, elektrikli flatör solenoid bobine tekrar sinyal gönderir ve ana vana kendini tam sızdırmaz biçimde kapatır. Vana sistemde yatay veya düşey pozisyonlarda monte edilerek çalıştırılabilir.
Elektrikli flatörün ve solenoid pilot vananın kablolarını, kullanılacak olan kontrol cihazına uygun bir biçimde monte ediniz.
“f” ile gösterilen elektrikli flatörü,depo veya rezervuardaki su seviyesine göre sabit bir şekilde monte ediniz ve kablolarını kontrol paneline bağlayınız.
“e” ile gösterilen solenoid pilot vananın kablolarını kontrol paneline uygun bir şekilde bağlayınız.
Ana vana üzerinde bulunan “a” ile gösterilen 3 yollu selektör vananın konumunu “auto” getiriniz.
“b1” ile gösterilen küresel vanasını açınız. Elektrikli flatörün ve solenoid pilot vananın kablolarını, kullanılacak olan kontrol cihazına uygun bir biçimde monte ediniz.
Arıza Bulma & Düzeltme
Vana Açılmıyor 1. 3 yollu selektör vana kapalı olabilir.
2. Solenoid veya 3-yollu vananın portları tıkanmış olabilir.
3. Hat basıncı düşük olabilir.
4. Solenoid pilot vananın voltajı uygun değerde olmayabilir.
5. Solenoidin bobini yanmış olabilir.
6. Elektrikli Flatör arızalı olabilir. 1. 3 yollu selektör vanayı kontrol edin ve “Auto” konumuna getirin.
2. Portları kontrol edin,tıkanmışsa temizleyin.
3. Vana giriş basıncını kontrol edin ve gerekli giriş basıncı sağlayın.
4. Voltaj değerini ölçün ve bobin için uygun çapta kablo seçin.
5. Bobini değiştirin.
6. Yenisi ile değiştirin.
3. Solenoid vananın manuel kumanda vidası yanlış konumda olabilir.
4. Elektrikli Flatör arızalı olabilir.
5. Parmak filtre tıkanmış olabilir.
6. Kontrol Paneli arızalı olabilir. 1. Diyaframı kontrol edin,yırtılmış ise yenisi ile değiştirin.
2. Diyafram yatğını kontrol edin varsa yabancı maddeleri temizleyin.
3. Manuel kumanda vidasını kontrol edin. Yanlış ise uygun konuma getirin.
5. Tıkanmış ise temizleyin.
Kaynak : www.valfon.com.tr 09.02.2019 09:59 ‘ da erişildi.
← FIGHTING WİTH MY FAMILY
G-PSV BASINÇ SABİTLEME VANASI →