1 Prizden en fazla kaç W harcama yapılabilir?
8 Ağustos 2019 Perşembe 11:58:14 (5 mesaj)
Başlıkta belirtmiş olduğum gibi 1 prizden max kaç w enerji kullanımı yapılabilir? kalın kablo ve güçlü bir şalter ile bu kullanımı arttırmak mümkün müdür?
Yada 1 buattan en fazla kaç hat çekebilirim kaç w enerji kullanabilirim ortalama saatlik 16-20 kw tüketim olacak ona göre fikirlerinizi almak isterim.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler iyi forumlar.
8 Ağustos 2019 Perşembe 22:43:12 (4899 mesaj)
Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği'ne göre 1 priz linyesine en fazla 7 adet priz bağlanabilir. Bu prizlerin gücü de 300w olarak hesaplanmıştır.
Ancak bir prizin maximum akım taşıma kapasitesi 16 Amperdir.
16 x 220 = 3520 ==> 3500W eder. Yani 3,5kW. Bu çekilebilecek en fazla gücü ifade eder.
Veya aynı linyeye bağlı prizleri düşünürsek toplamda yine 16 Amper çekebilirsiniz. Yani örneğin bir odadaki prizleri besleyen linyenin sigortası 16 Amperdir.
Yani bir odada tek linye varsa bu odadaki bütün prizlerden toplamda 16 Amper çekebilirsiniz.
Saatlik 16-20kW = 16.000-20.000W çeken bir gücü buattan vs. besleyemezsiniz. Hatta ev tesisatınız monofaze ise bu yükü evde çalıştıramazsınız.
1 Saat boyunca çalışması sonucu 16-20kW elektrik tüketen bir cihaz ise bu çalıştırılabilir.
Ancak özetlersem bir prizden 3500W max. güç çekme imkanınız vardır. Sigortayı büyüterek vb. bu gücü arttıramazsınız.
9 Ağustos 2019 Cuma 16:50:34 (3370 mesaj)
tek hatta 16-20 kw bir harcama için, 3 fazlı sistem gerekir. bunun için de evinin tesisatının komple değiştirmen gerekecektir.(basitçe tek bir priz kurtarmaz.)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dergul -- 9 Ağustos 2019; 16:51:23 >
13 Ağustos 2019 Salı 22:39:14 (5 mesaj)
Bilgilendirmeniz için teşekkürler, uzunca araştırma yaptım biraz daha bilgi sahibi oldum diyebilirim.Ortalama max kullanım 17kw olarak hesapladık ancak bu max oranı antminer cihazı kuracağız bu cihazların gücü 1350 w gibi bir rakam ancak sanırsam bu max değer.Şuan 1 sigortam var bu sigortayı 40 amper kaçak akım sigorta ile değişip 4x3 kablo ile dağıtırsam 17 kw enerjiye kadar kullanabileceğim söylenmektedir 2-3 işin ehli elektirikçiye danıştım sizce mümkün müdür?
13 Ağustos 2019 Salı 22:53:31 (4899 mesaj)
Orijinalden alıntı: TRuLıng
Toplamda 12 adet 1350Watt gücünde antminer cihazı aynı anda çalışacak ve 17kW güç çekilmiş olacak doğru mudur ?
Şayet böyle ise 3x4 kablo,sigorta gücünün yükseltilmesi vb. ile olmaz. Bu gücü monofaze olarak(ev cereyanı) ile beslemeniz de mümkün değil. 78 Amper gibi bir akım ortaya çıkıyor. Mutlaka trifaze abonelik almanız gerekiyor.
Kullanacağınız sistem hakkında biraz daha ayrıntı verebilir misiniz ?
Bir antminer kaç Watt ? Aynı anda kaç adet antminer çalışacak ?
13 Ağustos 2019 Salı 23:20:09 (5 mesaj)
Şuan için net kullanacağımız bir cihaz sayısı yok elektirik gücünün yettiği kadarı ile kullanacağız mecbur
Kullanacağımız cihazın detaylı bilgisi :https://shop.bitmain.com/release/antminers9k/overview
1148 w olarak gösteriyor ancak aldığım bilgilere göre bu max oran yani yükse iken bu kadar sarfiyatı oluyormuş
işin aslı 40 amper kaçak akım şalter ile biz bu cihazdan kaç tane kurabiliriz :) saygılar.
13 Ağustos 2019 Salı 23:22:18 (5 mesaj)
Ek olarak 40 amper sigorta ve 3x4 kablo ile 17kw a kadar çok sağlıklı bir şekilde kullanabilir diye bilgi aldım bunu söyleyen kişi de fabrika gibi büyük tesislerin elektirik alt yapısını kuruyor, buraya yazmamamın amacı tam emin olmak elektirik şakaya gelmez...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00:55 (4899 mesaj)
Merhaba. Elektrik faturanızda kurulu güç miktarını görebilirsiniz. Fatura üzerinde kurulu güç bilgisi yazar. Bu kurulu gücü aşacak şekilde tüketimde bulunursanız,bu usulsüz elektrik kullanımına girer ve cezai işlem uygulanabilir.
Bu değeri görüp,1148 watt'a bölerek hesap çıkarabilirsiniz. Ancak şu da var,bir ev ortamında kullanılacaksa evdeki sürekli prize bağlı olan cihazların da çektikleri gücü eklemeniz gerekir.
Eğer mevcut güç,talebinizi karşılamıyorsa o zaman işin içine bir dizi prosedür ve biraz masraf girer.
Güç arttırımına gitmeniz gerekir. Sayaç değişir,ana sigortalar değişir. Bundan önce yetkili bir elektriçiye güç arttırım projesi çizilerek bölgenizdeki dağıtım şirketine müracaat edilir vs.
Yani özetlemem gerekirse direkt sigorta amperajını arttırıp,kablo kesitini yükselterek bu işlemi sağlayamazsınız.
3x4 kablo dersek buradan monofaze besleme sonucu çıkar. Monofaze besleme ile 17000/220 = 77,2 Amper sonucu çıkar ki bunu 3x4 kablo ile besleyemezsiniz. Hatta monofaze olarak beslemeniz mümkün değil.
Trifaze olursa ancak 5x4 ile beslenebilir. (3 faz eşit dağıtılır,1 nötr ve 1 de topraklama kablosu) ayrıyette 17000/380 = 44,7 Amper eder ki bu da 4mm2 kablonun akım taşıma kapasitesinin sınırlarına yakındır. İşi garantiye almak adına 5x6 kablo seçimi daha uygun olacaktır.
Yani ezbere bir yükseltme ile mümkün olan bir iş değildir.
Düzenleme : İmla hatası.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi klima5505 -- 14 Ağustos 2019; 0:4:7 >
14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:09:15 (5 mesaj)
Evimizde 2 sayaç mevcut 2 ayrı pano müstakil daire ile apartman dairesi birleştirilmiş zamanında ben müstakil tarafta bu işi yapmayı planlıyorum makineler harici hiç bir şey çalışmayacak.Değerli yorumlarınız ve bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim, iyi forumlar.
14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:15:33 (4899 mesaj)
Rica ederim. O halde o sayaca ait fatura üzerinden "Tüketim Bilgileri" kısmında yazan kurulu gücü,çalışacak olan bir makinanın gücüne bölerek toplamda çalıştırabileceğiniz makina miktarını hesaplayabilirsiniz. Bu cihazların toplamı da yine tek bir prizden beslenmemelidir.