Kategoriler >Yangın Dolapları >
TS EN 671-1 Belgeli. Sulu sistem yangın dolapları
TS EN 671-2 Belgeli. Kuru sistem yangın dolapları
Sulu Müdahale Aracı
Yangın Ekipman Dolabı (Camlı)
Yangın Ekipman Dolabı Komple (Camlı)
Yangın Ekipman Dolabı (Sac Kapak)
Yangın Söndürme Tüpü Dolabı
Plastik Yangın Tüpü Kabini
Yangın dolaplarında sistemdeki suyu sağlayan sabit boru çapının 50 mm’den az olmaması gerekmektedir. Boru üzerinde bulunan hortum bağlantı rekorlarının itfaiye’nin belirlemiş olduğu standarta uygun olması gerekmektedir.
Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış bölümlerle aralarında 30 mt.’den fazla olmayacak bir şekilde montaj edilmesi gerekmektedir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığını yakınana kolaylıkla görülebilecek şekilde montaj edilmesi gerekmektedir. Dolapların yerden yüksekliği 1.20 mt. olmalıdır ve hortum uzunluğı 30.mt’yi geçmememelidir.
Mutfaklarda ve diğer kullanım alanlarındaki davlumbazların, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı taktirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur.