Dizel Jeneratör Satış Noktaları
Yedek Parça ve Servis Noktaları
Yedek Parça Paralel Sistemler
Aksa Jeneratör Tanıtım Filmi
Global, yerel satış noktaları ve tüm servisler elinizin altında.
APD 880 M
Radyatör ve mekanik fan	Fan ve sıcak parçalara dokunmayı önleyen koruyucu kafes
Başlatıcı akü, (kurşun asitli) kabloları ve sehpası	Motor ceket suyu ısıtıcısı	Çelik şase ve titreşim önleyici takozlar
Şase altı yakıt tankı
Esnek yakıt bağlantı hortumları	Tek yataklı, ve H yalıtım sınıflı alternatör	Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek çelik kompensatör	Elektronik akü şarj cihazı	Kullanma ve montaj kılavuzu	ISO 8528-5 e uyumlu NFPA110 a gore %100 yükü kaldırmaktadır.
Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma
saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.
JENERATÖR DONANIM SEÇENEKLERİ
Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)
Şebeke ile sürekli paralel sistem
Şebeke ile geçiş senkronu sistemi
Uzağa alarm paneli
Alarm çıkış röleleri
Uzaktan iletişim, modem ile
Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
Hava kanalı adaptörü (radyatör önü)
Motorlu panjur (hava giriş ve çıkış devresi)
Ses yalıtımlı kanal (hava giriş ve çıkış devresi)
1500/3000 çalışma saati için bakım seti
Antifriz ve motor yağlama yağı (-30°C çevre sıcaklığı için)
1Menü navigasyon butonları
2Şebeke ve transfer butonu
3LCD ile işletme durumları ve ölçme göstergeleri
4Arıza alarm LED'leri 5Jeneratör ve transfer butonu
7Çalışma Şekli seçme butonları
DSE, model 7320 Otomatik Şebeke Arıza izleme ve jeneratör kontrol modülü
Elektronik akü şarj cihazı Acil durdurma butonu ve kontrol devreleri için sigortalar
Kontrol panosu, jeneratör grubu Şasisi üzerindeki sağlam çelik ayaklar veya güç çıkışlı terminal modülü üzerine montaj yapılır.
Pano, jeneratör grubunun yan tarafına, göz hizası seviyesine yerleştirilir..
- Mikro işlemci ile kontol yapılmışdır
- 132 x 64 piksel, LCD gösterge ile bilgiler kolaylıkla okunur
- Modül ön panelinden veya PC ve yazılımı vasıtasıyla programlama
- Yumuşak tuşlu membran klavye ve beş tuşlu menü navigasyon
- Ethernet ve RS232, RS485 vasıtasıyla uzaktan iletişim ve SMS ile rapor alma
- Tarih ve saat ile kayıt defterinde arıza/olayı (50) gösterme
- Çoklu tarih ve saat ile motor egzersiz durumu ve bakım programı
- Kontrol tuşları: Stop, Manuel, Otomatik, Test, Start, Sessiz / Lamba test,
- Jeneratöre transfer, Şebekeye transfer, Menü navigasyon
- Motor blok suyu ısıtıcı kontrolü
Motor bakım zamanı gelmiş
Voltaj (L-L, L-N)
Düşük akü voltajı
Düşük yakıt seviyesi (ops)
kW aşırı yük
Ters faz sırası
Hız sinyali kayıp
Düşük motor sıcaklığı
Düşük/Yüksek motor hızı
Düşük/Yüksek jeneratör frekansı
Düşük/Yüksek jeneratör voltajı
Düşük su seviyesi
Yağ basınç algılayıcı açık devre
Jeneratör aşırı akım
Yüksek yağ sıcaklığı - durdurma
Düşük yakıt seviyesi - durdurma
Düşük yakıt seviyesi - alarm
Yüksek yakıt seviyesi - alarm
İlave LED modülü (2548)
Genişlm röle modülü (2157)
Genişlem giriş modülü (2130)
Elelektriksel Güvenlik / EMC uygunluk
BS EN 60950 Elektrikli iş cihazları BS EN 61000-6-2 EMC muafiyet
BS EN 61000-6-4 EMC emisyon standartı
Akü şarj cihazı switching-mode ve SMD teknolojisi ile üretilmişdir ve yüksek verime sahiptir.	Akü, V - I karakteristik eğrisine göre şarj edilir. Cihaz çıkışı kısa devreye karşı korunmuştur. 2405 şarj cihazı, lineer şarj cihazlarına göre daha verimli, uzun ömürlü, arıza oranı daha düşük, hafif ve ısı yayması çok düşüktür Ters kutup bağlantısına karşı korunmuştur Şarj arızası çıkışı mevcuttur.
Giriş voltajı: 198-264V.
Çıkış akımı: 27,6V veya 13,8V 5A.
1Çelik profil ve saçta imal taşıyıcı karkas yapı
2Çelik saç’dan imal paneller ile kabin oluşumu
3Acil durdurma butonu
4Kontrol panosu yan tarafta şaseye montajlı
5Kablo çıkışı yandan veya alttan
6Korozyona dayanıklı kilit ve menteşeler
7Yağ boşaltma motor üzerinde vana ile
8Egzoz sistemi kabin içinde, gizli
9Her iki tarafta bakımı kolaylaştıran kilitlenebilir geniş kapılar
10Yakıt deposu kabinin ön tarafında, ayrı bir kilitlenebilir kapı ile ulaşılır
11Kaldırma ve taşıma noktası kabin üzerinde, konteynır mapası şeklinde
12Radyatör su dolumu için kapak
13Ses yalıtım malzemeleri
14Tavana çıkış için basmak merdiven.
Ses Yalıtımlı ve Koruyucu Kabinler
Aksa jeneratör grupları için akustik mühendisleri tarafından, zor hava ve çevre şartlarına uygun geliştirilen ses yalıtımlı, koruma kabinleri; ideal ses seviyesi ve koruma sağlayacak şekilde tasarlanırlar.Aksa kabinleri, parça parça sökülebilir, modüler yapıda, gruba kolay servis ve bakım yapabilme ve çalıştığı yerde parça değişimine olanak sağlar.
Aynı zamanda jeneratör grubunun çevre sıcaklığına göre soğutma performansı ve güç çıkış değerinde herhangi seviye düşüklüğü meydana getirmeyecek yapıda olmasına dikkat edilerek kabinler dizayn edilmişdir. Kabinlerin çevre sıcaklığı ve ses seviyesi uygunluğu için protatip testleri yapıldıktan sonra üretimi yapılmıştır Standart Özellikler
Kimyasal temizleme işleminden geçirilen, kabin çelik sac parçaları, polyester toz boyayla kaplanır ve fırınlanır Alev önleyici yalıtım süngeri
Servis noktalarına kolay erişim Kabin içerisinde egzoz sistemi ve ısı yalıtımı İki tarafta geniş kapılar
Kiitli kapı üzerinde şeffaf pencereden kontrol panosunu izleyebilme
Kabinin dışına montajlı acil stop butonu Soğutma fanı ve şarj alternatörü dokunmaya karşı korunmuştur Kilitlenen kapı ile yakıt dolumu ve akü ye erişim Şasi ve kabin üzerinde kaldırma noktaları Ses yalıtım kabinli grupların ses testi 2000/14/EC ye uygun olarak Szutest tarafından denetlenmektedir.
© 2010, AKSA JENERATÖR
- Powered by Nexum