Kategoriler >Yangın Söndürme Cihazları ve Tüpleri >Sulu Yangın Söndürme Cihazları >
Water Extinguishers are suitable for class A fires caused by the combustion of solid materials, mainly of organic origin, such as: wood, paper, straw, textiles, coal etc.
Su, doğada kolay bulunan ve yangına etkili olan, soğutma operasyonlarında ve (B), (D), (E) sınıfı yangınlar hariç tüm söndürme işlemlerinde kullanılan ana maddedir. “Sulu söndürme sistemleri“ başlığı altında hem sabit otomatik sistemler hem de elle kullanılan donanımlar tanımlanmaktadır. Yangın pompaları, hidrant sistemi, yangın dolapları, sprinkler, tank soğutma, spray ve “Su Sisi” (Water Mist) söndürme sistemlerinin tasarımları ayrı ölçütlere göre tasarlanmakta, donanımları tedarik edilmekte, montaj ve bakımları sağlanmaktadır.
Tasarım birimimizde yapılan tüm mühendislik çalışmalarında sulu yangın söndürme söndürme sistemlerinin hidrolik hesapları için VDS onaylı yazılım kullanılmakta, binaların yangından korunması hakkındaki Aralık 2007 onaylı Yangın Yönetmeliği kuralları esas alınmaktadır. Özel projelerde, yangın yönetmeliği yeterli olmaması halinde, tüketicinin veya yangın danışmanının onayı alınarak NFPA kuralları kullanılmaktadır.
OTOMATİK SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Konut dahil tüm yüksek yapilar, alisveris merkezleri, otoparklar tanimli büyüklükteki yopilanma, egitim, saglik hizmeti, ticaret, depolama, üretim vb. amaçla kullanilan yapilarda mekanlarin özelliklerine bagli olmak üzere, uygun tipte sprinkler basligi ve sistemi kullanmaktadir. Yogunluk-alan kontrol modunda, küçük, standart, genis ve ekstra genis orifis ölçülerinde standart veya genis alan ekili endüstriyel veya ticari sprinkler çesitleri ile avantajlari gerekse çok genis uygulama sahasina sahip olmasi suyun önemini bir kat daha arttirmaktadir. Ancak suyun söndürme etkisi ve özelligi, seçilen sisteme elemanlari ve sistemle dogrudan etkisi ve özelligi, seçilen sistem elemanlari ve sistemle dogrudan baglantilidir.
Söndürme etkisi ve özelligi;seçilen sistem elemanlari ve sistemle dogrudan baglantilidir. Yangin söndürme sistemlerinde günümüzün yüksek teknolojisine ragmen söndürme elemani olarak gerek fiziki, kimyasal ve ticari avantajlari gerekse çok genis uygulama sahasina sahip olmasi suyun önemini bir kat daha arttirmaktadir. Ancak suyun söndürme etkisi ve özelligi, seçilen sistem elemanlari ve sistemle dogrudan baglantilidir.
Sulu Söndürme Sistemleri çeşitlerine göre şu şeklide adlandırılır.
Islak borulu sprinkler sistemlerinde, otomatik sprinklerler bir su kaynaginabagli bulunan ve içinde su bulunan boru sistemlerine
tespit edilmistir.Bu sistemlerde yangin sebebiyle olusan isinin etkisiyle sprinklerler açilirve hemen suyun yanan maddelerin üzerine bosalmaya
baslamasini saglarlar.Sisteme bagli herhangi bir sprinkleri yangindan olusan isinin etkisi harekete geçirerek suyun akisini saglar.
Serbest kalan su jeti sprinklerdeki yansiticiya çarparak dagilir ve yangin mahalline düzgün bir yagmurlama seklinde bosalmasi saglanir.
Kullanim alanindakisartlara bagli olarak, sprinklerler 40°C ile 350°C arasinda belirlenenbir sicaklikdegerinde aktif hale geçmek için dizayn edilirler.
Sprinklerlerin çogu yaklasik olarak dakikada 70 ile 100 litre arasinda suyun yangin mahallinebosalmasini saglarlar.
Bununla birlikte bazi özel uygulamalar için kullanilan sprinklerde bosalan su miktari dakikada 400 litre'ye çikabilmektedir.Islak borulu sprinkler sistemlerinde boru sebekesi su ile dolu bulundugu için ortam sicakligi 4°C denfazla olan mahallerde kullanilmalidir.Eger mahallin çok küçük bir kismi düsük sicakliklara maruz ise bu kisimlarda esas boru sebekesine ek bir kapali devre olusturarak bu kisimdaki borulariniçini antifrizli solüsyon ile doldurulmasi mümkündür.
Sulu Söndürme Sistemleri Dizaynı
Deluge Sprinkler Sistemleri
Preaction Sprinkler Sistemleri
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te sprinkler sistemleri ile korunması gereken binalar aşağıdaki madde ile belirlenmiştir:
Madde 96- Aşağıda belirtilen yerler tam veya kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorundadır.
b) Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binaları,
c) Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen apartmanlar,
d) Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda,
e) Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,