Diferansiyel akım. Diferansiyel otomaton: özellikleri, amaç 2019
Diferansiyelin daha kolay anlaşılması içinbir fiziksel süreç düşünülmelidir. Yalıtılmış bir iletken hattında bir temas olduğunda, neden elektrik çarpması olmaz? Cevap açık: izolasyon, akımın insan vücudu içinden akmasına izin vermiyor. Ama damar çıplak ise, yalıtım alt tabakası üzerinde durun ve tele dokunun? Etki aynıdır - elektrik çarpması yoktur. Alt tabaka, zincirin gövdeden zemine kapanmasına izin vermez.
Diferansiyel akım kavramı
Doğada, böyle bir fiziksel süreç yokturdiferansiyel akım. Bu kavram, ortalama kare değerinde alınan, devrede mevcut olan akımların toplamı olarak ifade edilen bir vektör miktarıdır. Diferansiyel akım oluşturmak için, kaçak akım olarak adlandırılan fiziksel bir işlem gerçekleşmelidir. Ancak bir koşulun karşılanması gerekir: bir kaçak akımın ortaya çıktığı ekipman gövdesi yere bağlanmalıdır. Aksi takdirde, eğer gövde topraklanmamışsa, bir kaçak akımın oluşması diferansiyel akımın ortaya çıkmasına yol açmaz. Ve diferansiyel akım anahtarı (VDT) çalışmıyor.
Diferansiyel ve kaçak akım arasındaki ilişki
Devredeki bir kaçak akım olduğunda, o zamanİletken bir malzemeye (alet, metal boru, vb.) sahip parçalara gerilim altındaki parçalardan (elektrik devreleri, teller) geçer. Bu sızıntılar sırasında kısa devre olmuş alanlar yoktur. Bu nedenle zincirin arızalanmasına dair bir gerçek yoktur (bariz hasarı).
Diferansiyel akım, onu ifade edersekMatematiksel olarak, kaynak çıkış akımı akım arasındaki farkı (vektör değeri temsil eder) ve yük sonrası, kaçak akımı ile hemen hemen aynıdır anlaşılabilir. İkincisi gerçekten böyle o geçebileceği yalıtım, yüksek nem ortamında, ya da başka bir şey olarak, ihlal varsa Ama, diferansiyel akım göründüğünde toprakla bağlantısı.
Diferansiyel akımları ayırma ve kapatma
Açma akımı (veya tetikleme) altında, akımın, VDT'nin devrede sızıntılarla bağlantısının kesilmesine yol açan böyle bir diferansiyel akım kastedilmektedir.
Akım rezidüel akım devresinin (RCD) devresinde izin verilen ve gerçekleşmeyen akım, diferansiyel kapanma akımı olarak adlandırılır.
Cihazların çalıştığı yüklü devrededürtü tipi: doğrultucular, güç kontrolü için ayrık dijital aletler - hepsi bu modern ev aletleri, arka plan akımları diferansiyel var. Ancak bu tür akımlar arıza akımları değildir ve bu durumda elektrik devresinin bağlantısı kesilemez. Bu nedenle, RCD'nin çalışma eşiği, arka planın çalışma değerine tepki vermeyecek, fakat bu değeri aşan kaçak akımını kesecek şekilde seçilir.
RCD veya diferansiyel otomaton
Devreyi kısa devre yapmak içinBüyük büyüklükte toprak akımları, özel devre kesiciler geliştirilmiştir. Cihaz devresi, izlenen devreyi sürekli olarak elektrik kaçağı için test eder. Lineer akımların vektör değerlerinin toplamı sıfırdan büyük olduğu ve aletin hassasiyet limitinin üzerine çıktığı anda devre derhal devreden çıkar. Bu sistemler hem tek fazlı hem de üç fazlı hatlara konur.
Diferansiyel anahtarların özellikleri
Koruyucu cihazların çeşitli modifikasyonları birbirinden farklıdır:
elektrik kaçağı tipi;
Tasarım özelliklerine bağlı olarak:
Cihazlar VDT (diferansiyel anahtar),yüksek akımlara karşı koruma bulunmayan yerler. Kaçak akımlara tepki verirler, ancak devrelerini korumak için, sürekli olarak sigortalar içermelidir.
Otomatik bir anahtarın sağlandığı RCBO cihazı. Bu, ikili bir fonksiyona sahip, kısa devre ve aşırı yüklere karşı koruma ve sızıntıların izlenmesi için kullanılan evrensel bir cihazdır.
Bir makinenin olası bağlantısı olan bir cihazbağlantı noktasında işlem. Cihaz, otomatik bir anahtar ile ortak kurulum için tasarlanmıştır. Tasarımı, makine ile sadece bir kerelik bağlantıya izin verecek şekilde tasarlanmıştır.
modifikasyonlar aşağıdaki koruyucu grup cihazları kaçak akımların şekline bağlı olarak geliştirilen:
AC - değişken ile çalışan cihazlarsinüzoidal akım. Açma anında meydana gelen diferansiyel darbe akımlarına, örneğin, lüminesan lambalar, X-ışını cihazları, bilgi sinyallerini işleyen cihazlar, tristörlerdeki dönüştürücülere tepki vermezler.
A - kalıcı koruma için cihazlartitreşimli ve alternatif akım. Darbe diferansiyel akımlarının sızıntı tepe değerleri tanınmadı. Elektronik tip redresör devrelerinde çalışırlar, faz-dürtü dönüşümünün düzenleyicileri. Sabit bir voltaj bileşeni olan titreşimli elektriğin zemine sızıntıyı önleyin.
B - değişken, sabit ve darbeli kaçak akımlarla çalışan sistemler.
Hassasiyet üzerinde, diferansiyel anahtar aşağıdaki tiplere sahiptir:
Sistemler, dolaylı olarak dokunduğunda devreyi kesen düşük duyarlılığa sahiptir.
Yüksek hassasiyetli sistemler. Mevcut kablo ile doğrudan temas varsa koruyun.
Yangın söndürme eylemi.
Cihazı çalıştırmak için gereken süre:
Gecikmeli - seçmeli tip.
Diferansiyel seçici cihazın akım koruma cihazları, ihlalin meydana geldiği ekipmanın sadece bir kısmını kesebilir.
Diferansiyel akım anahtarı nasıl çalışır?
RCD bir halka formunda bir çekirdek ve iki oluşursargıları. Bu sargılar tam olarak aynıdır, yani bir bölümden bir tel ile yapılırlar ve dönüş sayısı aynıdır. Bir akım, yük girişi yönünde bir sarımdan geçer ve ardından yük boyunca ikinci sarıma geri döner. Her yükte nominal akım geçtiğinden, Kirgof'a göre giriş ve çıkıştaki toplam akımlar eşit olmalıdır. Sonuç olarak, sargılar sargılarda zıt yönde aynı manyetik akışları oluşturur. Bu akışlar birbirini dengeler ve sistem sabit kalır. Bir kaçak akım varsa, manyetik alanlar farklı olacaktır, diferansiyel akım rölesi elektrik kontaklarının açılmasına neden olacak şekilde açılacaktır. Elektrik hattı tamamen enerjisiz olacaktır.
Koruyucu diferansiyel akım cihazı nerede
Modern inşaat ve elektrikekipman alanlarının yanı sıra diferansiyel akımın bağlantısını kesen daha fazla cihazın yeniden inşasında. Bu, elektrik şebekelerinin kullanımının artması ve ayrıca yaralanmaların azaltılması ile doğrulanmaktadır. RCD'ler şu durumlarda kullanılır:
kamu binaları: eğitim kurumları, kültür binaları, hastaneler, otel kompleksleri, spor tesisleri;
bireysel konut ve çok katlı binaların binaları: evler, evler, yurtlar, yan binalar;
özellikle metal yapılar temelinde yapılan alışveriş alanları;
RCD devrelerinin çeşitleri
Diferansiyel akım koruyucu cihaz farklı sayıda kontrollü faza boşaltılır. Tek fazlı, iki fazlı ve üç fazlı diferansiyel akım anahtarları vardır.
Hat tek fazlıysa ve ona bağlanmanız gerekiyorsaRCD ve tek devre kesici, daha sonra ilk etapta ne koymak için temel bir fark yoktur. Bütün bu cihazlar devrenin girişine yerleştirilir. Makineyi ilk olarak faza ve diferansiyel akım şalterine daha sonra ayarlamak daha kolaydır. Yük daha sonra RCD'nin her iki kontaktına da bağlandığı için - otomatik olarak faz yerine - ve sıfır yerine - koruyucu cihaza bağlanır.
Ana çizgi ile birkaç satır ayrılırsayük, daha sonra RCD önce konur ve sonra her bir hattında, onun devre kesici. RCD'nin geçebileceği anma akımının, makinenin açma akımından daha büyük olması önemlidir, aksi halde cihazın kendisini korumak mümkün olmayacaktır.
Elektrik tesisatının organizasyonu ile ilgili tüm çalışmalarve devre koruma sistemleri en iyi profesyonel elektrik teknisyenlerine emanet! Kendi ellerinizle, sadece basit elektrik devrelerini toplayabilir ve koruyucu cihazları bağlayabilirsiniz, talimatları açıkça izleyin. Genellikle, her kontak buna göre işaretlenir.