ComoOT tr572-00 0603
Tasarruf Politikalarının Oluşumunda Vergi Sisteminin Rolü pdf13 355 KB
FCM 380 CS FA XS (1.23 MB, PDF) pdf1 257 KB
BÜLTEN 1 pdf398 KB
SL 02 RF Kablosuz Dijital Oda Termostatı pdf603 KB
Download File - Bukalemun.com pdf606 KB
LABALT T400 KİT VE AŞI SAKLAMA DOLABI pdf442 KB
Open Therm Oda Termostatı
Lütfen güvenlik uyarılarına uyunuz ve
cihazınızı kullanmadan önce bu kullanma
kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Lütfen bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketinin ve EMO’nun
Oda Termostatınızın montaj ve bakımı sadece kalifiye
elemanlar tarafından yapılmalıdır.
Cihazın kalifiye olmayan kişiler tarafindan monte
edilmesi halinde can ve mal güvenliğiniz tehlikeye
Termostatın montajı, ilk kez çalıştırılması, bakımı ve
onarımının kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılması
halinde üretici firmaya herhangi bir garanti talebinde
Önemli uyarılar ünlem işaretiyle gösterilmiştir.
Bu dikkat işaretiyle bu kılavuzda tehlikelere işaret
Cihazın montajı ve ilk kez çalıştırilmasıyla ilgili bilgiler ve
baglantı şeması bu Kılavuzun 3. bölümünde yer almaktadır.
Bu cihaz, öngörülen montaj kurallarına ve
üretici firma talimatlarına uyulması koşuluyla
ilgili yönetmeliklere ve normlara uygundur.
Logamatic Delta 41 OT Oda Termostatı kullanıcının
oturduğu alanda kalorifer sistemine ait ölçülen ve istenen
değerlerin kolayca okunmasını ve ayarlanmasını sağlar.
Böylece kalorifer sistemi sürekli olarak kontrol altında
tutulur ve sistemden en yüksek verim elde edilir. Ayrıca,
bu cihazın kullanılmasıyla oda sıcaklığı direkt olarak
ölçülebilir ve ayarlanabilir.
Aşagıdaki açıklamalar bağlanan kazan veya kombi
tipinin gerekli bilgileri BUS üzerine göndermesi veya
oradan gelen verileri kabul etmesi halinde geçerlidir.
Mevcut olmayan veriler göstergelerde eksi isaretiyle
(Servis Kapağı kapalı vaziyette)
ECO tuşu (Isıtma Süresinin Kısaltılması)
Parti tuşu (Isıtma Süresinin Uzatılması)
Ayarlanan oda sıcaklığını değiştirme düğmesi
Bu tuşa birkaç kez basmak suretiyle istediğiniz
çalışma şeklini seçebilirsiniz. Seçilen çalışma şekli
göstergede bir sembol ile gösterilir. Yeni ayar 5 s süreyle
değiştirilmediği zaman devreye girer.
Seçilebilecek çalışma şekilleri şunlardır:
Çalışıyor / KAPALI
(Isıtma KAPALI,sıcaksu devrede
donmaya karşı koruma etkin)
(Zaman Ayarı 1‘e göre ısıtma)
(Zaman Ayarı 2‘ye göre ısıtma)
Tam Gün Konumu
(24 saat süreyle Oda Sıcaklığı 1‘e göre ısıtma)
(24 saat süreyle düşük sıcaklıkta ısıtma)
(Isıtma KAPALI, sadece sıcak su açık)
ECO Tuşu ( Isıtma Süresinin kısaltılması )
ECO tuşuna basıldığı zaman, eğer bir ısıtma zamanı programı girilmiş ve cihaz o anda çalışma saati dilimi
içindeyse cihazın kapanma saatinden ( veya düşük işletme ) kaç saat önce kapanacağı girilebilir. Bu fonksiyon
eğer evden çıkılacak ise çok yararlıdır. Program değiştirilmeden kapanma saati istendiği kadar öne alınabilir.
Bu kapanma saati öne alma işlemi sadece o an içinde bulunduğu zaman dilimi için geçerlidir. Bir sonraki açma
saatinden sonra kapanma saati yine programlanan saate denk gelir. Bu tuş 3 saniye süre ile sürekli basılı tutulursa o gün saat 24.00'a kadar cihaz kapanır veya düşük işletmeye geçer. Cihazın kapalı ve düşük işletmelerde bulunduğu saatlerde sıcak su alınmaya devam edilebilir, bu fonksiyon sadece kalorifer devresinin ısıtmasını etkiler.
işaretiyle ayari/göstergeyi başlatın / Isıtma
süresinin kısaltılmasını ayarlayın
basın => + 1 saat her basışta
basın => - 1 saat her basışta
3 saniye basılı tutun:
Günün geri kalan kısmında ısıtma işlevi .
Göstergede kısa bir süre için „ECO“ yazısı belirir.
Ayarlanan ısıtma süresindeki kisalmanın (yak. 3 s süreyle)
görünüşü => Düşük işletme veya kapatma [
Ayarlanan ECO Çalışma şekline son vermek için "Onay" tuşuna basınız
Parti Tuşu ( Isıtma Süresinin Uzatılması )
Bazı durumlarda cihazın istenen saatten daha geç kapanması da arzu edilebilir. Bu durum için bir tane de
"geç" kapanma fonksiyonu mevcuttur. Bu tuş erken kapanma tuşuyla aynı fonksiyonlara sahiptir. Tek fark, kapanma saatini kısaltmak yerine geciktirmesidir. Bu tuşa da 3 saniyeden uzun basılırsa saat 24.00'e kadar sürekli
Göstergede kısa bir süre için „PARTI“ yazısı belirir.
Ayarlanan ısıtma süresindeki uzamanın (yak. 3 s süreyle)
görünüşü => Konfor sıcaklığında ısıtma [
Ayarlanan Parti Çalışma şekline son vermek için "Onay" tuşuna basınız
Oda Sıcaklık Ayarının Değiştirilmesi
Normal konumda programda ayarlanmış olan oda sıcaklığı etkindir.
Çevrilebilen anahtar ile oda sıcaklığı ± 5°C ayarlanabilir.
Daha önce termostatta yer alan gece sıcaklığı (düşük işletme veya
kapatma sıcaklığı) ayarı bu ayardan etkilenmez.
Sağa doğru çevrilirse => daha sıcak (her nokta ~ 1°C)
Sola doğru çevrilirse => daha soğuk (her nokta ~ 1°C)
Normal Çalışmada Ekran
Oda sıcaklığında fazla değişiklik olmadığından
istenen oda sıcaklığından +/- 1°C derecelik sapmalar
normaldir. Soğuma ve ısıtma dönemlerinde kısa bir
süre için daha fazla sapmalar olabilir.
İstenen oda sıcaklığı
(°C olarak gösterilmektedir)
Haftanın Günü (1=pazartesi, 2=salı, ..., 7=pazar)
(burada 3 = çarşamba)
Bus Sembolü (bu sembol görünmüyorsa kazan veya
kombiye giden veri bağlantısı kontrol edilmelidir.)
Etkin çalışma şekli göstergesi
(burada: 6:00 - 9.00 ve 14.00 - 23.00 s. arasında)
Çalışma sekli göstergesi
=> Zaman Ayari 1‘e göre isitma)
Çalışma göstergesi veya gerçek durum
=> Oda sıcaklığı 2’ye göre ısıtma)
Gerçek oda sıcaklığı göstergesi
a) Seçilen menüye giriş
b) Ayarlanacak değerin seçilmesi
c) Yeni değerin onaylanarak kaydedilmesi
(Menüde gezinmek ve seçilen değerin değiştirilmesi için)
Kapağın açılmasiyla otomatik olarak kullanım
veya ayar moduna geçilir.
Göstergede KULLANICI yazısı belirir.
DİKKAT : Cihazın enerjisi kesilip yeniden verildiğinde ( kombi açma-kapama şalteri kapanıp açıldığında)
ekrana önce dil seçimi menüsü gelir. İstenen dil seçildikten sonra kapak kapatılıp tekrar açılmalıdır. Dilin seçilmesi için Program tuşuna (
) basılarak bir veri girişi yapılacağı termostata
bildirilmelidir. Ekranın sağ üst köşesinde
işareti çıkacaktır. Bu işaret çıktıktan sonra değerin
değiştirilebileceği bildirilmektedir. Ondan sonra
tuşlarıyla istenilen dil seçilebilir. İstenilen dil seçildikten sonra
tuşuna basılarak yeni dil onaylanır. Kapak kapatılıp açıldığında
ekrana KULLANICI menüsü gelecektir. Artık istenen menü
tuşlarıyla seçilebilir ve
tuşuna basılarak o menüye girilebilir.
Artı/Eksi Tuşlarıyla menüde ayarlamak
istediğiniz seçeneği bulun
(Ayrıntıları aşağıda yer almaktadır)
Program Tuşuna basın!
Artı/Eksi Tuşlarıyla değeri bulun
Ayrıntıları aşağıda yer almaktadır
Artı/Eksi Tuslarıyla değeri değiştirin
değeri kaydetmekten vazgeçerseniz
Dikkat! Yeni değer kaydedilmeyecektir
Değeri kaydetmek istiyorsanız
Program Tusuna basın! => Değeri kaydedin
Göstergedeki üçgen uyarı işareti kaybolur;
sonra kapağı kapatın
Program Tusuna basın! => Değeri seçin
Göstergede üçgen uyarı isareti belirir
Ayar şimdi degiştirilebilir
Programlama Menüsü Yapısı
Oda Sıcaklığı I
Oda Sıcaklığı II
Oda Sıcaklığı III
Azami Kazan Sıcaklığı (işlevsiz)
Isıtma Prog I
Isıtma Prog II
Sıcak Su Prog
Kaç gün süre ile
Sadece servis müdahalesi için
Kullanıcı menüsü içerisinde değiştirilebilecek 4 adet değişken vardır
ODA SICAKLIĞI 1
Birinci ısıtma süresi için istenen oda sıcaklığı ( 5-40 arası)
ODA SICAKLIĞI 2
Ikinci ısıtma süresi için istenen oda sıcaklığı ( 5-40 arası)
ODA SICAKLIĞI 3
Üçüncü ısıtma süresi için istenen oda sıcaklığı ( 5-40 arası)
Gece için istenen oda sıcaklığı ( 5-40 arası)
Delta modülasyonlu termosttata haftanın her günü için günde 3 adet açma ve kapama saati verilebilir.
Her açma kapama saatinde değişik bir oda sıcaklığı ayarlanması mümkündür.
Gece sıcaklığı değeri ise kapama saatlerinde istenen oda sıcaklığıdır. Eğer bu sıcaklık düşük (ör 18 'C) ise
kapama saatlerinde oda sıcaklığı bu girilen değerin altına düşmedikçe ısıtma yapılmaz. Ancak sıcaksu
kullanımı fonksiyonu devam eder. Cihazın kapatmasını istersek o saatlerde bu değer minimuma alınır (5 'C).
Oda sıcaklığı 1 değeri aynı zamanda "Tam Gün" konumunda istenen sıcaklıktır.
DİKKAT : Kullanıcı menüsünde girilen tüm sıcaklıklar Isıtma Programı 1 ve Isıtma programı 2 için aynıdır.
Bunun anlamı Isıtma Programı 1 ve 2 'de ısıtma sürelerindeki sıcaklık değerleri ortaktır ve bu değer
Kullanıcı menüsü altından girilir.
Gösterge menüsünde Delta kombilerin yolladığı sadece 2 veri var. Gösterge menüsünden herhangi bir ayar
değişikliği yapılması mümkün değildir. Ancak bazı değerler okunabilir.
Dış sıcaklık değerinin okunması
Kombi değer yollamıyor
Anlık oda sıcaklığı değeri
Kombi değer yolluyor
Anlık boyler sıcaklığı
Anlık kazan sıcaklığı
Anlık modülasyon yüzdesi
Brülör şalt sayısı
Brülörün en son çalıştığı süre
Kombi ısıtma tesisatı su basıncı
Bu menüden saat ve gün ayarı yapılır.
Program Tusuna basın!
Artı/Eksi Tuslarıyla saati ayarlayın
saat değişikliğinii kaydetmekten
vazgeçerseniz kapağı kapatın
Dikkat! Yeni saat kaydedilmeyecektir
Yeni saati kaydetmek istiyorsanız
Program Tusuna basın ! Değeri kaydedin
Artı/Eksi Tuslarıyla günü ayarlayın
gün değişikliğinii kaydetmekten
Dikkat! Yeni gün kaydedilmeyecektir
Yeni günü kaydetmek istiyorsanız
Isıtma Programı 1
Bu menüden 1. Isıtma programı için günlük ve haftalık ayar yapılır .
1. ve 2. ısıtma programlarında haftanın her günü için ayrı ayrı çalışma saati dilimleri vermek mümkündür.
Bir gün için maksimum 3 adet çalışma süresi dilimi verilebilir. Bunun anlamı cihaz günde üç defa değişik
saatlerde çalışıp durabilir. Verilen durma sürelerinde ise isteğe bağlı olarak iki seçenek vardır. Ya cihazın
tamamen kapanması veya düşük sıcaklık işletmesine geçmesi istenebilir. Kullanıcı menüsünden girilen
"GECE SICAKLIĞI" değerinden cihazın kapatması ve düşük işletmeye geçmesi sağlanır.
Tuşuna basarak ısıtma programı 1 içinde
Tuşlarına basarak aşağıdaki ayarlamak
istediğiniz günleri seçebilirsiniz
Tuşuna basarak seçilen gün için ayar
Isıtma süresi 1 için
Ayarlanan ısıtma süresi
Ekranda ayarlanan ısıtma süresi için , hangi ısıtma programı olduğu, hangi gün olduğu, kullanıcı
menüsünden girilen o ıdsıtma süresi için oda sıcaklığı değerleri görülmekte.
Yukarı-aşağı tuşlarına basılarak ayarlanmak istenen ısıtma süresi seçilerek
aşağıdaki programlama ekranına girilir.
Yukarı-aşağı tuşlarıyla ayarlama yapılabilir
Gün ( 1 = Pazartesi )
Isıtmaya başlama saati
Isıtma durma veya düşük (gece sıcaklığı)
Isıtma Programı 2
Gün içindeki birinci ısıtma süresi açılış saati
Gün içindeki birinci ısıtma süresi kapama saati
Gün içindeki ikinci ısıtma süresi açılış saati
Gün içindeki ikinci ısıtma süresi kapama saati
Gün içindeki üçüncü ısıtma süresi açılış saati
Gün içindeki üçüncü ısıtma süresi kapama saati
: Isıtma süresi 1,2 ve 3'ün açılış ve kapanma saatleri sırayla olmalıdır. Hiçbir açılış saati bir
önceki kapanış saatinden önce olamayacağı gibi, hiçbir kapanış saati de açılış saatinden
sonra olamaz. Bunun yanında programlama yapılmadan önce tavsiye edilen o gün için
ayarlanma yapılacaksa o güne ait tüm saat programlarının silinmesidir. Bunun için açılış
ve kapanış saatleri değeri olarak " - - - - " ( 0:00 ile 24:00 arasında bulunmaktadır ) girilmelidir. Aksi takdirde programda mantıksız bir giriş yapılırsa ( yani yukarıda anlatılan çakışmalardan biri meydana geliyor ise ) yeni değer hafızaya alınmaz ve eski değer kalır.
Aynı ayarlar bir defada pazartesiden pazara, pazartesiden cumaya, cumartesi pazar veya her gün için teker
teker de yapılabilir.
Programlama yapılırken yukarı-aşağı tuşları ile devreye girilecek saat ayarlanır,
kaydedilir, ardından yukarı-aşağı tuşları kullanılarak kapanma saati girilerek
tuşuna basılarak değer
tuşuna basılarak kaydedilir.
Isıtma programı 2'nin programlanması Isıtma Programı 1 ile aynıdır. 2 adet ısıtma programının avantajı aynı evi
iki kişinin değişik zamanlarda kullanması ve program üzerinde değişiklik yapmadan kendilerine uygun programı
Buna benzer bir programdan diğeri programa ayarların değişitirilmeden geçilmesi için başka nedenler de olabilir.
Kullanıcı istediği zaman bu fonksiyonu alternatif bir çözüm için kullanabilir.
Sıcak su programı
Bu program Oda termostatının Delta serisi kombilerle kullanımı imkanı yoktur. Herhangi bir program girilse dahi
cihazda bir etkimeydana getirmeyecektir.
Uzman menüsü oda termostatının bazı parametrelerinin programlanması içindir ve kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.
Alev yok (Gaz, Alev)
STB tarafından kapatılmış
Basınç Kutusu/Baca Termostatı açık
Su yetersiz (Basınç 0,4 Barın altında)
Kazana bakım yapılmalı
Açıklama (Lütfen kazana ait
Donma (Kazan çok soğuk)
Kullanma suyu termostatı
Çıkış suyu termostatı
EEPROM-Hatası = Ayarları kontrol ediniz
Termostatta hata mesajı verilmesi durumunda kombi üzerinden "Reset" tuşuna basılarak cihazın arıza
konumundan çıkartılması gerekir. Bunun için kombi kullanma talimatı kitapçığına başvurunuz. Kombinin tekrar
tekrar arıza vermesi durumunda servis çağırınız.
* Yeniden başla => Reset (sıfırla) tuşuna basın
* Fabrika ayarlarına dönüş => Reset + Prog başın
Sivri uçlu bir cisimle (örn. ataç ile) basın
=> Cihazın yeniden çalıştırılması.
Program Tuşu ile Reset Tuşuna aynı anda basın,
Reset Tuşunu bırakın ve ekranda „EEPROM“ yazısı
belirinceye kadar Program Tuşunu basılı tutun
=> Bütün değerler fabrika ayarlarına geri döner (Isıtma
Programlarıyla Sıcak Su Programları hariç)
1. Tablayı duvara monte edin (göz hizasında olmalıdır)
2. BUS Kablosunu takın
Tabladaki 1+2 bağlantılarını kazanın OT-BUS
klemenslerine bağlayın. BUS bağlantı uçlarının yönü
önemli değildir. Bağlantıların yeri değiştirilebilir.
3. Varsa „İlave Oda Termostatı“ni monte edin
Cihaz eğer entegre termostatın oda sıcaklığını doğru
ölçmesi mümkün olmayan bir yere monte edilmişse,
4+5 nolu klemenslere ilave Oda Termostatı RF
4. Termostatın üst bölümünü yukarı kaldırın,
Üst kenarı ortasından dayayın/oturtun ve hafifçe tabla
üzerine doğru kapatarak bastırın.
Ölçüler: 147mm x 97mm x 33mm
A: Tespit delikleri (Şalter kutularına montaja uygundur)
B: Kablo açıklığı
C: Bağlantı klemensleri (PIN 1 solda)
PIN 1+2 OT-BUS
Bir tornavida yardımıyla alt taraftaki açıklıktan tırnağı
açın. Sonra alt kısmı elinizle yukarıya doğru kaldırın.
Besleme Voltaji (OT)
EN 60529 normuna göre
EN 60730 normuna göre
Saatin dayanma süresi
Saklama ortamı sıcaklıgı
Tolerans - Ohm
Akım Sınırlayıcılı (13mA)
- 30 - 60 °C
Ölçme direnci NTC 5 kW
+/-1% - 25°C derecede
+/- 0,2K - 25°C derecede
ISISAN Isıtma Ve Klima Sanayi A.S.
Bestekâr Şevki Bey sok. No. 1
TR-80700 Balmumcu, İstanbul
Tel.: 0090-212 340 37 00
Faks.: 0090-212 275 95 99
Hatalı kullanımdan veya ayarlardaki yanlışlıktan meydana gelen
arızalar garanti kapsamı dışındadır.