Atıksu Arıtma endüstriyel mikrobiyolojik Kimyasal su atıksu arıtma ve filtreleme sistemlerinde kuyu suyu deniz suyu, artezyen suyu, atık su, arıtmada yüksek verimlilik ve işletme maliyeti düşük çevre dostu projeler sunar evsel atıksu arıtma Fleck, siata, Clack, Pwg, Ge seko valfler ve yedek parçaları kuçuk orta buyuk işletmelere kobilere tüm sanayii lere zaman ve debi kontrollü Yumuşatma ve Tablet tuz tankları mineral ve Kimyasallar, Torba filtre, 5600 fleck walf, şamandıra, difizör boru, kauçuk oring, sayaç topu teli, Tandem Yumusatma dubeks wolumetrik tımer, vana bypass Draın atık, Kimyasal katyonik anyonik reçine Klor sıvı kostik asit sliphos Filtreler üretir ithal ederek montaj servis devreye alma ve bakım işlemleri yapar - Ev Su Arıtma
1.Yumuşak bir suya sahip olmak tasarruf sağlar. Daha az sabun ve temizlik malzemesi kullanılır. Bütçenizdeki tasarruf otomatik olarak gerçekleşir
Suyunuzun sertliğini ve özelliklerini test etmek özel analiz yöntemleri gereklidir. Sertlik gibi parametrelerde basit bir kit ile yapılabilirken. Detaylı analizler için laboratuar analizleri gereklidir. Suyunuzun analizi için İmpaş destek hattını 0212 659 13 74 arayabilirsiniz.
Sudaki klor rahatsız edici boyuttaysa waterim aktif karbon filtreleri suda asılı bulunan klorü arıtmaktadır.
Suyun içindeki mikroorganizmalar yaşamın kontrolü amacıyla suyun dezenfekte edilmesi şarttır. Dezenfeksiyon işleminin, bir çok şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak, en yaygın olarak klorlama ve Ultraviole dezenfeksiyon sistemleri kullanılmaktadır.
Klor, eskiden beri en yaygın kullanılan dezenfektandır. Yaygın kullanımında klorun ucuz bir dezenfeksiyon sistemi olmasının yanı sıra, kalıcı etkiye sahip olması da önemli bir etkendir. Klor, suya karıştırıldığı anda, suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra, 0.5 mg/lt serbest bakiye klorun suda bırakılması, nihai kullanım noktasına kadar mikroorganizma faaliyeti önleyecektir. Ancak klorlama yapıldıktan sonra herhangi bir noktada, serbest bakiye klorun aktif karbon sistem vasıtası ile sudan alınması, arıtma sistemi sonrasında suyu mikro organizmalar kirlenmeye açık hale getirecektir. Klorlanmış su, aktif karbon sistemden geçirilse bile, 0,1 mg/lt bakiye klorun by-pass edilmesi tavsiye edilir.
Suyun dezenfeksiyonu amacıyla kullanılan bir diğer yöntem ise, Ultraviole Dezenfeksiyondur. Bu yöntemde, dalga boyu 254.7 nanometre olan Ultraviole ışınımı kullanılır. Bu ışınım, suyun içindeki mikroorganizmaların, DNA yapısında bozulmaya sebep olup, üremeyi engeller. Ultraviole sistemler, dezenfeksiyon amacıyla, oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu sistemlerde dikkat edilmesi gereken konu, sistemin nihai kullanıma mümkün olduğunca en yakın yere konmasıdır. Ayrıca, sistemden çıkan su özellikle atmosfere açık ayrı bir üniteye girmemeli ve bekletmeden kullanılmalıdır. Ayrıca, voltaj düşümleri veya elektrik kesintilerinde, sistemin bir jeneratör sistemine bağlı olması faydalı olacaktır. Sadece yüzde 10'luk bir voltaj düşümü, sistemin etkinliğini % 20 oranında azaltabilmektedir. Ultraviole sistemlerin, estetik olarak görünümü bulanık olan sularda kullanılması durumunda, suyun UV ünite öncesinde hassas partikül tutma kabiliyetine sahip tortu filtrelerinden geçirilerek bulanıklılığının giderilmesi şarttır. Zira, mikroorganizmalar, büyük partiküllerin ışınımı engellemesi sonucu, UV üniteden canlı çıkabilmektedir. UV ünitelerin ayrıca periyodik bakımı önemlidir. Senede bir kere UV lamba değişimi ve ham su kalitesine bağlı olarak, periyodik olarak kuvars cam temizliğinin yapılması çok önemlidir. Bu temizliğin yapılmaması, UV ışınım etkinliğini azaltacaktır.