Silindir Güç Frekansı AC Rezonans Test Sistemi,Düşük fiyat Silindir Güç Frekansı AC Rezonans Test Sistemi Satın Alma
Teslimat süresi 60-120 Gün
Kapasitif test nesnesi ile test sisteminin endüktif HV reaktörü arasındaki rezonansın 50 / 60Hz'de sürekli bir sinüzoidal yüksek voltaj üretmesi için kullanılan rezonans sistemi AC test transformatörü sistemlerine göre daha hafif ve daha ekonomiktir çünkü sadece test devresindeki kayıpların güç ile kapatılması gerekir arz. Silindir modüler reaktör, gerilim ve akım aralığını genişletmek için seri veya paralel olarak bağlantı sağlar.
Silindir modüler tip güç frekansı HVAC rezonant test sistemleri, kesin olarak HV reaktörlerinin endüktansını ayarlayarak test devresindeki kapasitansı dengelemek ve özellikle yüksek ve ultra yüksek voltajın fabrika testinde kullanılmak üzere, güç frekansının sürekli AC voltajını (50 / 60Hz) vermek üzere tasarlanmıştır kablolar, güç transformatörleri, GIS vb.
Kapasitif test nesnesi ile test sisteminin endüktif HV reaktörü arasında rezonans kullanırlar, test yüküne sahip bir seri rezonans devresi oluşturmak için HV reaktörünün endüktansını ayarlayarak ideal bir sinüzoidal rezonans voltajı elde ederler. Test devresinin doğal rezonans frekansı, HV reaktörünün endüktansı ayarlanarak besleme şebeke frekansı 50/60 Hz ile eşleştirilir.
Yağ soğutmalı HV reaktörü, çelikten ve yalıtkan silindirlerden yapılmış kapalı bir kaba monte edilir.
Modül kurulumu, gerilim ve / veya akım aralığını uzatmak için reaktörleri seri veya paralel bağlamanızı sağlar. Bireysel modüller üst üste veya yan yana monte edilebilir.
Seri rezonans devresinin bir parçası olarak, bu sistemler bozulmamış yüksek voltaj sağlar. Sistemler yüksek kalite faktörüne (Q) sahip olacak şekilde tasarlandığından düşük giriş gücü gereklidir (1 / Q), bu da daha düşük kurulum ve işletme maliyetleri ile sonuçlanır.
IEC 60840 ve IEC 62067'ye göre 800 kV'a kadar yüksek ve ultra yüksek gerilim kablolarının rutin testleri için
IEC 60840 ve IEC 62067 uyarınca 1600 kV'a kadar yüksek ve ultra yüksek gerilim kablolarının ve kablo düzeneklerinin denetim testleri
IEC 60076 uyarınca 1600 kV'a kadar olan güç trafolarının voltaj testi için
IEC 62271-203 uyarınca 1600 kV'a kadar gaz yalıtımlı şalt cihazlarının test edilmesi için
IEC 60044 uyarınca 1600 kV'a kadar yüksek frekanslı testler ve 1600 kV'a kadar dinamik testler yapmak dahil olmak üzere gerilim trafosunun testi için
HVAC Rezonansı AC Hipot Testi YG Kablo Testi