MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. LECTUS Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan - PDF
Download "MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. LECTUS Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan"
1 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan
2 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Lectus 65, 90, 115 yoğuşmalı kazan modelleri %111,3 e varan kazan verimi* %16- modülasyon aralığı** 15 kazana kadar kaskad çalıştırabilme Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu Kompakt ölçüleri ile yer tasarrufu 45 db de çalışan sessiz kazan*** Neden Yoğuşmalı Kazan Seçilmeli? Buharı yoğuşturan özel ısı eşanjörü ile yoğuşmadaki gizli ısı bacadan geri kazanıldığı için yoğuşmalı kazanlar klasik kazanlara göre daha verimlidir. İlave olarak yoğuşmalı kazandaki modülasyonlu fan, yanma prosesinin her kapasite ihtiyacında sabit verimlilikte olmasını garanti eder. Bununla birlikte baca sıcaklığının düşük olması sebebiyle yanma esnasında ve kalorifer tesisatında oluşan ısı kayıpları çok düşüktür (45-50 C yoğuşmalı kazan, C klasik kazan baca sıcaklıkları). Emisyon değerleri normal yanmaya göre CO da %80 ve NOx de %90 oranında daha düşüktür. Bu sayede doğal enerji kaynaklarından tasarruf edildiği gibi, çevre de korunmuş olur. Yüksek verimli yoğuşmalı kazanların yıllık CO 2 emisyon değerleri, standart verime sahip olan kazanlara göre ortalama %20 daha azdır. * DIN4702-8, 40/30 C (Lectus 65 için) ** Lectus 115 için *** Lectus 65 için Lectus Kazan Tek parçadan oluşan Al- Mg-Si alaşımlı döküm ısı eşanjörü, fiber kaplı paslanmaz çelik brülörü, premix modülasyonlu fan grubu ve elektronik LCD ekranlı kontrol grubu ile beraber duvara veya konstrüksiyon üzerine montaj edilebilen duvar tipi yoğuşmalı kazandır. Kazanın üst kısmında atık gaz çıkışı ve hava girişi sağlayacak / mm çapında baca bağlantısı bulunmaktadır. Isı eşanjöründe meydana gelen yoğuşma suyu bağlantısı ise kazanın alt kısmındadır. Baca uygulaması bacalı, hermetik veya yarı hermetik olarak uygulanabilir. Kazan su basıncı 0,8 bar ile 6 bar arasındadır. Kazan ısı ihtiyacına bağlı olarak modülasyonlu fan yardımıyla, kazan kontrol sistemini devreye alır. Lectus kazanlar doğalgaz ve LPG ile çalışır. Ultra düşük NOx değerleri ve minimum CO emisyon değerlerine sahiptir. Standart kontrol panosu sayesinde LCD dijital ekrandan hata kodları ve kazan değerleri görülebilir. yoğuşmalı kazanlar aşağıdaki CE direktiflerine uygundur; Gaz Direktifi 9/142/AT Verimlilik Direktifi 92/42/AT Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 89/336/AT Alçak Gerilim Direktifi 73/23/AT Lectus Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Modelleri Lectus 65 Lectus 90 Lectus 115 Lectus Kazan Özellikleri Lectus serisi duvar tipi yoğuşmalı kazanlar tek parça Al-Mg-Si döküm eşanjörlü Premix paslanmaz çelik brülörü ve modülasyonlu fan ile yüksek yanma verimli 40 ºC tesisat suyu gidiş 30 ºC tesisat suyu dönüş sıcaklığında DIN normuna göre %111,3 e varan verim değeri (Lectus 65) Kendinden baca geri akım klapeli 15 kazana kadar, kaskad bağlanabilme Kazan kontrolleri modülasyonlu %16 - % (Lectus 115) Frekans kontrollü fan ile yüksek yanma verimi, düşük emisyon değerleri (NOx < 39 mg/kwh) 45 db de sessiz çalışma (Lectus 65) Dijital LCD ekran, menü kontrollü mikroişlemci kazan kontrol paneli Siemens kontrol panelleriyle bilgisayar üzerinden kazan verilerini görüntüleyebilme ve müdahale edebilme Doğalgaz ve LPG ile kullanılabilme (Lectus 90 kazan için dönüşüm tüpüne gerek duyulur.) Su sıcaklığı çok yüksek olduğunda (110 C), aşırı ısınma emniyet termostadı ile kazanı koruma mm x mm x mm kompakt ebatları ile mekandan tasarruf devresi çalışma sıcaklığı 20 C ile 90 C arasında ayarlanabilme Temizleme fırçası ile bakım kolaylığı Hermetik, yarı hermetik veya bacalı olarak kullanılabilme Donma koruması Al-Mg-Si Döküm Eşanjör
3 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Kazan Teknik Özellikleri Kazan Boyutları Baca gazı çıkışı/hava girişi Kasa/hava kutusu Eşanjör sıcak su çıkış borusu -gaz karışım borusu 191 Ateşleme/iyonizasyon elektrodu Alev gözetleme camı Fan Gaz valf ünitesi Eşanjör Susturucu (hava girişi) Atık gaz çıkışı Baca bağlantı çapı: mm bağlantı çapı: mm Kontrol paneli Dönüş suyu bağlantı çapı: 1 1/4 Gaz bağlantı çapı: 3/ Çıkış suyu bağlantı çapı: 1 1/4 50 Yoğuşma suyu tahliyesi Lectus Kazan Konumlandırma Min Kazan montajı yandaki ölçüler dikkate alınarak yapılmalıdır. Lectus kazanlarda hidrolik ve kolektör seti kullanımında, kazan altı minimum mesafe 828 mm olmalıdır. Min Min. 250 Modülasyonlu Fan, Gaz Valfi Grubu Fiber Kaplı Paslanmaz Silindir Yapılı Brülör Al-Mg-Si Döküm Eşanjör Yapısı Min.0 15 * Bütün ölçüler mm dir.
4 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Lectus Kazan Kontrol Paneli Teknik Veri Tablosu 1. [Çık] veya tuşu 2. suyu tuşu veya tuşu ÖZELLİKLER BİRİM tuşu Kontrol sistemi GENEL BİLGİ Modülasyon, ON / OFF, (0-10 V) 4. [Gir] veya tuş kilitlemeyi iptal etme Nominal kapasite 80/60 C Nominal kapasite 50/30 C kw kw 12,0-61,0 13,3-65,0 14,1-84,2 15,8-89,5 16,6-107,0 18,4-114, Açma/kapama tuşu 6. [Baca süpürme tuşu] (1 ve 2 tuşuna aynı zamanda basınız) 7. [Menü] tuşları (3 ve 4 tuşlarına aynı zamanda basınız) 8. Ekran Kısmi yükte verim TS EN normuna göre %30 yük* Kısmi Yükte Verim 40/30 C** Modülasyon Aralığı Ağırlık Ses şiddeti (kapak açıkken 1 metre mesafeden) Yükseklik Boyutlar Genişlik % % % kg db(a) mm mm 109,3 111, ,1 108, ,8 108, Bilgi Baca temizleme Kullanıcı Kalorifer suyu kapalı Manuel kullanım Sıcak su kullanımı kapalı Servis/bakım Ekonomik kullanım Arıza bilgisi Kazan donma koruması aktif Saat menüsü Açma / kapama z sistem bağlantı Bloke tuşu etkin Açık alan sensörü Pompa kullanımı Kazan kalorifer kullanımı Brülör düzeyi, tam veya kısmi yükte Kazan sıcak su kullanımı Su doldurma sistemi Gaz giriş basıncı G20 (Gaz H) Gaz giriş basıncı LPG Baca gazı sıcaklığı Baca gazı kütlesel debi CO 2 içeriği NOx emisyon (EN483) Gaz tüketimi (Doğalgaz) Fan basıncı Kazan su hacmi Kazan basınç kaybı ( T = 20K) Kazan su çalışma basıncı Derinlik Kısmi - Tam mm TİPİ VE YANMA ÜRÜNÜ DEĞERLERİ mbar mbar C kg/h % 9,0 mg/kwh <32 m 3 / h 1,3-6,6 Pa ISITMA DEVRESİ DEĞERLERİ l 6,5 mbar 130 bar ,0 <39 1,5-1, , , ,0 <39 1,8-11, ,5 250 Kazan maksimum su sıcaklığı Maksimum C 110 Kazan çalışma su sıcaklığı aralığı C ELEKTRİK DEĞERLERİ Kazan güç kaynağı V AC-Hz 230 / 50 Elektrik gücü Bekleme konumunda harcanan güç w w Elektrik koruma sınfı IP X4D Standart kontrol paneli DİĞER ÖZELLİKLER Var Ateşleme sistemi Elektronik Arıza tespit ve uyarı sistemi Var Hermetik kullanıma uygunluk Uygun Modülasyonlu oda termostatlarıyla çalışma Uygun hava sensörü takılabilme Uygun * 30 C dönüş suyu sıcaklığında ** DIN normuna göre, 40/30 C
5 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Lectus Baca Uygulaması Denge Kabı Ölçüleri Hermetik Baca Termometre Kovanı Dikey Baca Seti ( ) L Yatay Baca Seti ( ) L Lectus 65/90/115 / Atıcı Tesisat Gidiş Kazandan Geliş A D B H Hermetik uygulama için baca tipleri C13, C33, C43, C63, C93. Hermetik Uygulama İçin Baca Mesafe Hermetik Bacadaki Dirseklerden Kayıplar Kazandan Dönüş Lectus Kazan Modeli Maksimum Uzunluk L (metre) Dirsek Tipi Kaybedilen Uzunluk L (metre) Tesisat Dönüş Lectus 65 Lectus 90 Lectus 115 / mm / mm / mm Dirsek 90 Dirsek 1 2 3/4 Geri Akım Klapesi Boşaltma Vanası Lectus Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlarda, geri akım klapesi fan ile ısı eşanjörü arasında bulunup temizlenebilme özelliğine sahiptir. Yoğuşma Tahliyesi Isı Eşanjörü Baca gazları, yoğuşma tahliye sistemi kapsamında olup yoğuşma suyunun açıkta olmayan bir alana tahliye edilmesi gerekir. Pratik olarak, tüketilen her bir metreküp doğalgaz için azami bir litre su yoğuşması oluşur. Uygulamada bu şu miktara karşılık gelir; Lectus 65 in her bir saatlik çalışması sırasında yaklaşık olarak 7,5 litrelik su yoğuşması Lectus 90 ın her bir saatlik çalışması sırasında yaklaşık olarak 10 litrelik su yoğuşması Lectus 115 in her bir saatlik çalışması sırasında yaklaşık olarak 12,5 litrelik su yoğuşması işlemi esnasında yoğuşmalı kazanda ve baca gazı hattında oluşan yoğuşma sıvısının ph değeri 3-4 arasındadır. Bu yoğuşma sıvısının tahliyesi uygun şartlarda yapılmalıdır. Anma ısı gücü kw a kadar olan yoğuşmalı kazanlarda oluşan yoğuşma sıvısı nötralize edilmeden atık su şebekesine boşaltılabilir. Anma ısı gücü kw tan büyük olan yoğuşmalı kazanlarda ise yoğuşma sıvısı nötralize edilerek ph değeri 6,5-9 arasına yükseltilerek atık su kanalına bağlanmalıdır. Klape Fan Nötralizasyon Kabı (Opsiyonel) Avantajlar Kazan devresi ile ısıtma devresi arasında hidrolik etkilenme olmaz. Kazanlar ve ısıtma zonları uygun su debisi altında çalışır. Denge Kabının Boyutlandırılması Denge kabının sağlıklı çalışması için doğru boyutlandırma yapmak gerekir. Kazan çıkış suyu sıcaklığı, denge kabının üst kısmında ölçülmelidir. Bunun için kabın üstüne 1/2 manşon kaynatılmalı, ayrıca hava purjörü konmalıdır. Resimde belirtilen ölçüler uygulanması gereken minimum ölçülerdir. Sistem Kapasitesi (kw) A (cm) B (cm) H (cm) D Denge Kabı Çapı (mm) Giriş/Çıkış Çapı (mm)
6 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Hidrolik Grup Bağlantı Seti Tekli Kontrol Panelleri Kör Flanş Grubu Hidrolik Bağlantı Seti Tek Kazan Kolektör Grubu Oda Termostatı oda termostatı, çok sayıda gelişmiş fonksiyona sahip bir OpenTherm zamanlayıcı termostatıdır. Basit ve hassas kontrol Aydınlatmalı açık mavi LCD ekran Çok fonksiyonlu yardım menüsü Anında müdahale olanağı Özelleştirilebilir ekran İkili Kazan Kolektör Grubu Üçlü Kazan Kolektör Grubu Dörtlü Kazan Kolektör Grubu Zon Kontrol İki adet karışım vanası kontrolü Kazan Pompası ve Pompası Kontrol Panosu (SCU-S02) Tesisat pompası kontrolü Tekli Grup Bağlantı Seti Dörtlü Grup Bağlantı Seti SCU-X03 Pompa Kartı Tesisattaki modülasyonlu pompanın kontrolü Koruyucu kapak ile dış etkenlere karşı koruma -60 C ile 62 C aralığında çalışabilme Daldırma tipi sıcaklık sensörü NTC 12 K Ohm 10 C ile 90 C arasında çalışabilme İkili Grup Bağlantı Seti Üçlü Grup Bağlantı Seti
7 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Tek Kazan Radyatör Devresi Oda Termostatı (16975) Kaskad Sistem ( ) Hacim Devresi Kazan- Kontrol Panosu (09133) Hattı 21 mbar 3/4 Devresi Kaskad sistem, iki veya daha fazla cihazın tesisata bağlanarak daha yüksek ısıl güçlerin elde edilmesini sağlayan sistemlerdir. Lectus Kaskad sistemlerde, RVS kaskad kontrol panosu ile kazanlar modülayonlu çalışarak ihtiyaç kadar sisteme ısıl güç verir. Kaskad sistemler enerji tüketiminde yakıt tasarrufu sağlayarak, kazanları eş yaşlandırır. Bu sayede kazanların servis ve bakım kolaylığı sağlanır. Lectus kazanlar maksimum 15 adet kazana kadar kaskad bağlanarak kontrol edilebilir. Denge Kabı Tek Kazan, Radyatör, Yerden Devresi Oda Termostatı (16975) ( ) Hacim Kazan- Kontrol Panosu (09133) Devresi 1 Devresi Devresi 1 (16978) Devresi EMAYE KAPLI Hattı 21 mbar 3/4 Denge Kabı 8 Bar
8 Kaskad Kontrol Panelleri Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar İkili Kaskad Radyatör Yerden Havuz Devresi Lectus kazanları kaskad çalıştırmak istediğimizde, RVS 283 kontrol paneli kullanılır. RVS Kontrol panosu iki adet karışım vanası ve bir adet pompa devresini kontrol edebilir. Aşağıdaki sensörlerle kaskad sistemi kontrol edilir. RVS Kaskad Kontrol Paneli Kazan kontrol paneli 15 cihaza kadar kaskad yapabilme Isı üretimini ve dağıtımını kontrol edebilme, zaman programı yapabilme Enerji tasarruflu Türkçe karakterli kullanıcı arayüzü ile kolay ve hızlı kullanım Aynı anda, 2 adet karışım vanalı zon ve direkt devreyi kontrol edebilme Güneş kolektörü kontrolü Yardımcı röle ve sensör çıkışları OCI 700 tool ile bilgisayar üzerinden cihaza bağlantı ve kontrol imkanı İlave modül bağlayabilme, karışım vanalı zon için cihaz ekleyebilme imkanı QAC 34 ı hava sensörü NTC 1 K Ohm Koruyucu kapak ile dış etkenlere karşı muhafaza -50 C ile 70 C sıcaklık aralığında çalışabilme Gidiş-Dönüş Sıcaklık Kelepçe tipi sıcaklık sensörü NTC 10 K Ohm -30 C ile 125 C sıcaklık aralığında çalışabilme Ara Birim Yüzü Opentherm bağlantısı ile kazanların birbirleri ile haberleşme olanağı Arızaları ana ekranda gösterme imkanı Üzerindeki LED ışığı ile haberleşmenin kurulup kurulmadığını anlayabilme (Seri yanıp sönen ışık sayesinde bağlantının kurulduğunu anlaşılır.) QAZ 36 Sıcak Su Daldırma tipi sıcaklık sensörü NTC 10 K Ohm 0 C ile 95 C sıcaklık aralığında çalışabilme 1 nolu kazan 1 nolu kazan 1 nolu kazan 2 nolu kazan 2 nolu kazan RVS 283 Kaskad Kontrol Paneli RVS 283 Kaskad Kontrol Paneli Ortam QAC 34 Dörtlü Kaskad Radyatör Devresi 2 nolu kazan 1 nolu kazan 3 nolu kazan 3 nolu kazan 2 nolu kazan Denge Kabı 4 nolu kazan RVS 283 Kaskad Kontrol Paneli Denge Kabı 4 nolu kazan RVS 283 Kaskad Kontrol Paneli Ortam QAC 34 2x1 mm 2 Sensör Ortam QAC 34 Radyatör Pompası 2x1 mm 2 Sensör Ortam QAC 34 P2 Radyatör Pompası Havuz Eşanjörü Havuz Eşanjörü Pompası Pompası QAZ 36 EMAYE KAPLI QAZ 36 EMAYE KAPLI 8 bar EMAYE KAPLI QAZ 36 QAZ 36 8 bar EMAYE KAPLI 8 bar Web Server Web üzerinden tesis kontrolü ve izleme imkanı Akıllı telefonlar ya da bilgisayar ile çalışma imkanı USB veya ethernet kablosu ile bağlantı Web browser da hata mesajlarını görüntüleyebilme Hata mesajlarını maksimum 4 adresine gönderebilme Periyodik olarak hata mesajlarını olarak gönderebilme P2 8 bar QAA 55 Oda Termostatı Oda konfor ayar değerini değiştirebilme Çalışma modu seçimini yapabilme (otomatik çalışma, sürekli çalışma vb. gibi)
9 GENEL MERKEZ Orhanlı Beldesi Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla İSTANBUL Tel : Faks : ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Bayraktar Plaza C Blok No:11 Balgat / ANKARA Tel : (PBX) Faks : İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tuna Mah. Sanat Cad. No:17/H Selçuklu İş Merkezi Bornova / İZMİR Tel : (PBX) Faks :