NYS01 KULLANIM KILAVUZU – İleri Teknoloji
Tarafından İLERİ TEKNOLOJİ	Klavuzlar NYS01 KULLANIM KILAVUZU için yorumlar kapalı
(NYS01 MODEL) Gaz Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu
Cihazın enerji beslemesini bir devre kesici(anahtar, sigorta vb.) ile yapınız.
Gaz Alarm Dedektörü ile Solenoid Valf Bağlanması:
Gaz Alarm Dedektörü ile Solenoid Valf’i bağlamak için Şekil 2’den de yararlanarak aşağıdaki talimatları uygulayınız.
Gaz dedektörünün 3. ve 6. klemens’ine besleme kaynağının ucunu bağlayınız.
Gaz dedektörünün 5. klemensi ve solenoid valfe besleme kaynağının diğer ucunu bağlayınız.
Gaz dedektörünün 1. klemensine solenoid valfin diğer ucunu bağlayınız.
Gaz dedektörünün 2 klemensini boş bırakınız.
Gaz dedektörünün 4 klemensini boş bırakınız.
Beslenme Kaynağı: 12-24V AC/DC Güç Tüketimi: 12VDC
Buzzer (Zil Çıkışı): 85 dB (minimum) Röle Çıkışı: 30 VDC 3A
Sensör: OEM yarı iletken Kalibrasyon S: 60 saniye