Kablo ve İletken Tipleri | Elektrik.gen.TR
Ara Kablo ve İletken Tipleri Şu anda elektrik piyasası kabloların isimlendirilmesi konusunda tam bir sistem elde edebilmiş değildir. Bunun nedenleri;
TSE şimdiye kadar kablolarda birkaç kez norm değişikliğine gitmiş fakat sektörde çalışanlar öğrendikleri eski
normu çabucak yeni norma adapte edememişlerdir. Elektrik sektöründe kullanılan malzemelerin yurtdışından
da temini Avrupa özellikle Alman ( VDE ) normlarının isim farklılığından kaynaklanan karışıklıklara yol açmıştır.
Kablo üretici firmaları üretimini yaptıkları fakat TS de olmayan kablolara kendileri isim vererek farklılıklara neden
olmuşlardır ve kablo isimlendirmelerinin nispeten karışık olması piyasada iş yapanların kendi tabirlerini çıkarmalarına neden olmuştur.
N Tipi Kablolar (TS 833) :
N tipi kablolar; sabit tesislerde kullanılan, normal ve hafif işletme şartlarına dayanıklı kablolardır. N Tipi
kabloların dış kılıf rengi BEYAZ veya GRİ ’dir. 16 mm2 ye kadar tek daha büyük kesitlerde kalın çok telli olarak
imal edilirler. İletken olarak Bakır veya Alüminyum kullanılır. Yer altında kullanılamazlar
Y tipi kablolar (TS 212, TS 1618, TS 2742) :
Y tipi kablolar; sabit tesislerde kullanılan ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolardır. 0.6/1 kV dan küçük
kablolarda dış kılıf rengi SİYAH’dır. 3.5/6 kV dan büyük kabloların ise ış kılıf rengi KIRMIZI’dır. 16 mm2 ye kadar
tek daha büyük kesitlerde kalın çok telli olarak imal edilirler. İletken olarak Bakır veya Alüminyum kullanılır. Yer altında kullanılabilirler.
F Tipi Kablolar (TS 936) :
F tipi kablolar; hareketli tesislerde, kullanılan, normal ve hafif işletme şartlarına dayanıklı kablolardır. F Tipi
kablolarda dış kılıf rengi BEYAZ ’dır. Yalnızca ince telli Bakır iletken kullanılır.
B Tipi Kablolar (TS 926) :
B tipi kablolar; hareketli tesislerde kullanılan, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolardır. B Tipi kablolarda dış
kılıf rengi SİYAH’dır. Yalnızca ince telli Bakır iletken kullanılır. Rumuzlar:
D : Dolak bez özellikle B tipi kabloların dışına sarılan kauçuk emdirilmiş bezdir ve kablonun dayanımını
M : Konsantrik iletken, bir damarlı kablolarda yalıtan
kılıfın (gerektiğinde yarı iletken siperin), çok damarlı
kablolarda , genel olarak, ortak kılıfın üzerine gelen,
bakır telin oluşturduğu, kablo boyunca helisel biçimli bir
S : Konsantirik iletkenin yerine bakır şeritlerin
! : M ve S sadece ekranlama için kullanılır herhangi bir
akım taşıma özelliği yoktur.
1- Konsantirik iletken hat sonunda ve hat başında
topraklanarak ( Kablo eklerinde konsantrik iletkenlerde
birbiri ile eklenmelidir ) hattaki yüksek gerilim ve akımın
oluşturduğu manyetik kirlilik ekranlanmış olur.
2- Olası bir kazada kabloya batacak sivri cisim içerideki
faz iletkeni ve üzerindeki konsantrik iletken nötrü ile
kısa devre yaparak dışarıya karşı koruma sağlayacaktır.
O : Kabloyu mekanik etkilerden koruyan galvanizli
yuvarlak çelik tellerden yapılmış zırh.
Heyelan, bataklık bölgeleri veya üzerinde ağır trafik
bulunan şehir içi bölgelerinde Ş veya O bulunan
kablolar kullanılmalıdır. Ş, O, ve Ç nin herhangi bir akım
taşıma özelliği yoktur sadece kabloyu mekanik
etkilerden korur ve ekranlama yaparlar bu nedenle hat
sonunda ve hat başında topraklanmalıdırlar. ( Kablo
eklerinde Ş,Ç,O birbiri ile eklenmelidir )
U : Yarı iletken siper, damar iletkeni ile yalıtkan kılıf
arasına veya yalıtkan kılıfın üzerine gelen , yarı iletken
maddeden yapılmış bir tabakadır. Bu yarı iletken
tabakanın görevi iletken çıkıntılarında yoğunlaşarak
yalıtkanı zorlayacak olan elektriksel alanların
Anma gerilimi 300/500 V kauçuk izole ve kılıflı kablo 3
damarlı sarı-yeşil koruyucu damarı bulunan iletken
anma kesiti 1.5 mm²
Eski TS Geçerli TS VDENV HO5V-U NYNV HO7V-U NYANV HO7V-R NYANV-b HO5V-K NYAFNV-b HO7V-K NYAFNV-y HO3VH-H NYFAZNVV NVV NYMFVV HO3VV-F NYLHYrdFVV-y HO3VVH2-F NYLHYflFVV-n HO5VV-F NYMHY- YVV NYY- YVMVNYCV- YVOVNYRGbY- YVŞVNYFGbY- YVŞVNYFGbY- YE3V2XY- YE3MV2XCY- YE3ŞV2XFGbY- YE3SV2XSY2XSY- YE3SHŞV 2XSEYFGbY- YE3SV N2XSY- YE3SHŞVN2XSEYFGbY- E3SV2XSY- E3SŞV2XSEYFGbY- YE3SV2XSY- YE3SŞV2XSEYFGbY- - LSPYY- - LSPYCY Eski TS Geçerli TS VDE- - NLSY- - NLSCY- - (N) YSLYÖ- - (N) YSLYCYÖFLL-nvg HO5RN-F -LL-n HO5RR-F -BLDL-vg HO7RN-F -BDL-vg HO1N2-D -BDL-vg HO1N2-E -- - (N) SHTÖU (k)- - (N) SHTÖU (SM)- - (N) TSWÖU-J- - (N) TSCGEWÖU - - (N) TSCGEWÖU- - MGG-DIN89160-- - MGCG-DIN89158-- - FMGCG-DIN89159-- - YSLTK-JZ- - YSLYTK-JZ- - YSLYCYTK-JZ- ANV FLRY-A- ANV FLRY-B- ANVV FLRYY- ANV FLY- ANVÖDV FLYDY- ANVV FLYY-flat - ANV FLRY-flat - AYV FZLYHARMONİZE SEMBOLLERİ
12 345 - 6 7891- Ana Tipi Harmonize TipH Ulusal Tip A2- Anma Gerilimi 100/100 V 01 300/300 V 03 300/500 V 05 450/750 V 07 600/1000 V 113- İzolasyon Malzemesi PVC V PVC+90°C V2 PVC ( Soğuk fleksbıl) V3 Ethylenpropylen kauçuk B Pe polyethylene E XPE Çapraz bağlı polyethylene X Doğal ve silikon kauçuk R Silikon kauçuk S4- İç ve Dış Kılıf PVC V PVC+90'C V2 PVC( Soğuk fleksbıl) V3 PVC yükseltilmiş yağ dayanımlıV5 Doğal ve sentetik kauçuk R Chloroprene kauçuk N Polyurethane Q Cam elyaf örgüJ Tekstil örgüT5- Özel Yapı Bakır örgü ekran C4 Yassı kablo-ayrılabilir H Yassı kablo-ayrılamaz H2 Yassı kablo-ayrılamaz vinçler için H6 Spiral kablo H86- İletken tipiTekli iletken U Çoklu iletken R İnce çok telli iletken (sabit) K İnce çok telli iletken (bükülgen) F Çok ince telli iletken H İnce çok telli iletken (Kaynak kablosu) D Çok ince telli iletken (Kaynak kablosu)E7- Damar sayısı Damar sayısı 8- Koruyucu İletken Koruyucu iletkensiz X Koruyucu iletkenli (sarı-yeşil damar) G9- İletken anma kesiti İletken anma kesiti (mm²) TEK DAMARLI PVC KABLOLAR H05V-K H07V-K
1- ince Çok Telli, Tavlı
2- PVC izolasyon
Yapısı : Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC izolasyonlu, tek damarlı kablolardır. Kullanım alanları : Makina, cihaz ve aydınlatma bağlantılarında boru içinde kullanılırlar.
1- ince Çok Telli, Bakır
3- PVC Dış Kılıf
Yapısı : Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC izolasyonlu, çok damarlı, PVC kılıflı,
Kullanım alanları : Orta derece mekanik zorlanmaların bulunduğu, kapalı yerlerde, ev aletlerinde, buharlı ve
rutubetli ortamlarda besleme
Kullanım alanları : Mekanik zorlanmaların az olduğu, kuru ve kapalı yerlerde hareketli çalışan cihazlarda besleme
ve kontrol kablosu olarak kullanılır.
2- Numara Kodlu PVC
3- Özel PVC Dış Kılıf
Yapısı : Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan numara kodlu PVC damarları bulunan, özel
yağa dayanıklı dışkılıfı olan, flexible, ölçü kumanda ve kontrol kablolarıdır.
Kullanım alanları : Özellikle endüstriyel şartlarda, mekanik zorlanmaların bulunmadığı kapalı alanlarda, kuru,
nemli ve ıslak mahallerde, klima sistemlerinde, makina ve seri üretim bantlarında ve
bilgisayarlı cihazlarda ölçü, kontrol ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar.
3- PVC iç Kılıf
4- Kalaylı Bakır Ekran
5- Özel PVC Dış Kılıf
Kullanım alanları : Özellikle endüstriyel şartlarda, yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması gereken
ortamlarda, mekanik zorlanmaların bulunmadığı kapalı alanlarda, kuru, nemli ve ıslak
mahallerde, klima sistemlerinde, makine ve seri üretim bantlarında ve bilgisayarlı cihazlarda ölçü, kontrol ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar.
1- Silikon izole
2- Mono iletken
3- İnce çok telli kalaylı
4- İnce çok telli bakır
Yapısı : Elektrolitik tavlı veya kalaylı, bir veya ince çok telli bakır iletkeni olan silikon kauçuk izolasyonlu
tek damarlı yüksek ısıya dayanıklı kablolardır.
Kullanım alanları : Silikon kauçuk özelliği dolayısıyla yüksek ısılara maruz kalan alet ve makinelerde, fırınlarda,
ortam ısısının yüksek olduıu yerlerde kullanılırlar.
1- İnce çok telli, kalaylı
2- Lastik İzole
3- Lastik Dış Kılıf
Kullanım alanları : Mekanik etkilerin az olduğu, yağlı, rutubetli ve yüksek ısının olduğu yerlerde, su ısıtıcıları, tost
makineleri gibi mutfak eşyalarında, el matkapları, seyyar aydınlatmalar ve uzatma kabloları
gibi atölye kullanımlarında özellikle yüksek ısı ve hareketin fazla olduğu ortamlarda kullanılır.
3- Chloroprene Kauçuk Dış
Yapısı : Elektrolitik kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, lastik yalıtkanlı, aleve ve yağa dayanıklı
chloroprene kauçuk dış kılıflı kablolardır.
gibi atölye kullanımlarında özellikle yüksek ısı ve hareketin fazla olduğu, aleve karşı dayanım
gerektiren ortamlarda kullanılır.
3- Lastik İç Kılıf
4- Bez veya Polyester Bant
5- Chloroprene Kauçuk Dış
Yapısı : Elektrolitik kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, lastik yalıtkanlı, tek veya çok damarlı, lastik
iç kılıfı olan, chloroprene kauçuk dış kılıflı aleve ve yağa dayanıklı kumanda ve besleme
Kullanım alanları : Açık ve kapalı, kuru veya rutubetli ortamlarda, ağır şartlar altında, yüksek mekanik ve kimyasal
etkenlere maruz kalarak çalışan makine ve aygıtlarda, hareketli motorlarda, trenlerde,
vinçlerde, tersanelerde chloroprene kauçuktan özel olarak imal edilen koruyucu dış kılıfın
yağa, mazota, asitlere, kimyasallara, ozona ve aleve dayanıklı yapısı sayesinde her türlü havaşartlarında ve her türlü ortam şartlarında çalışabilen kablolardır.
1- İnce çok telli, bakır
2- Polyester Bant
Yapısı : Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkenli, tek damarlı sentetik malzemeden
yapılmış bir bant ayırıcısı bulunan, chloroprene kauçuk dış kılıflı kablolardır.
Kullanım alanları : Kaynak kabloları elektrikli kaynak makinelerinde yüksek akım iletimi için besleme
kablosu olarak üretilmiştir. Çok hareketli kullanılabildikleri gibi ozona, yağa, aleve,
asitlere, sıcağa ve soğuğa dayanıklı olduklarından dolayı açık ve kapalı
ortamlarda, ağır sanayide kullanılırlar.
Yapısı : Elektrolitik kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, lastik yalıtkanlı, çok damarlı aleve ve yağa
dayanıklı chloroprene kauçuk dış kılıflı yassı kablolardır.
Kullanım alanları : Asansörlerde, vinçlerde, konveyör ve hareket eden araçlarda kumanda ve besleme kablosu
olarak kullanılır. Chloroprene kauçuktan özel olarak imal edilen koruyucu dış kılıf ise; yağa,
mazota, asitlere, kimyasallara, ozona ve aleve dayanıklı yapıdadır. Bu şartlar sonucunda
kablo her türlü hava şartlarında ve her türlü ortam şartlarında çalışabilmektedir.
1 Bir veya çok telli bakır iletken
2 PVC izole
3 Dolgu 4 PVC dış kılıf
Kullanım alanları : Mekanik zorlamanın olmadığı kuru ve rutubetli yerlerde, her türlü konut, depo, fabrika ve
işyerlerinde, sıva altında, sıva üstünde kullanılır. Toprak altına döşenmez.
1 Bakır iletken
4 PVC dış kılıf
Kullanım alanları : Mekanik zorlamanın olmadığı yerlerde, enerji şebeke ve aydınlatma kablosu olarak, dahilde,
hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında kullanılır.
2 XLPE izole
Kullanım alanları : Yerleşme ve edüstri bölgelerinde, enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak hariçte, toprak
altında ve kablo kanallarında, ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır.
1. İnce çok telli bakır
Kullanım alanları Mekanik zorlanmanın olmadığı kuru yerlerde,hareketli cihaz bağlantılarında irtibat kablosu
sayısıDamar rekleri1 Herhangi bir renk2Mavi-Siyah3Yeşil/Sarı-Mavi-Kahverengi Mavi-Siyah-Kahverengi4Mavi-Siyah-Kahverengi-Siyah Yeşil/Sarı-Mavi-Siyah-Kahverengi- Siyah5Siyah-Kahverengi-Siyah-Siyah-Mavi6Tüm damarlar siyah renkli ve numara kodlu Yeşil/Sarı ve diğer tüm damarlar farklı renkliDış kılıf rengi
Yer altı kablolarının toprağa döşenmesi sırasında kabloya s ~ yaptırılır bu sayede zamanla topraktaki oturmanın
kabloyu gerek zarar vermesi engellenmiş olur. Kablo ek yerlerine yaklaştıkça bu s ~ payı arttırılmalıdır çünkü ileride ek yerinde oluşacak bir arızada eke yakın bölgedeki toprak kaldırılıp bu pay çekilerek tekrar ek yapma
polyethylene HDPE2Y -50
+90/100 4,0-6,0 30-45 300-
+80 3,5-7,0 50-180 200-
almazChloropren Kauçuk CR5G-40
sönerSilikon kauçuk SI2G -60
+180 2,8-3,2 5-10200-
alırEthylene vinyl acetate EVA4G -30
+125 5-7 5200 0,01 iyizayıfzayıfalev
alabilir Styrene triple block
copolymer TPE-S _ -75
Kategori: Kablo - İletken Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
6800 Tabanlı İşlemciler 6800 Komut Tablosu T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanliği Sözleşmeli (4/B) Personel Alimi Duyurusu Nükleer Güç Santralleri Ve Türkiye PIC le İlgili Temel Kavramlar Bilgisayarların Tarihi Gelişimi Kısaca Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yol Verme PIC le İlgili Temel Kavramlar Asansör Emniyet Yönergesi Asansörle İlgili Standartlar T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanliği Sözleşmeli (4/B) Personel Alimi Duyurusu T.C. Msb Savunma Sanayii Müsteşarliği'ndan Savunma Sanayii Uzman Yardimciliği Giriş Sinavi T.C. Başbakanlik Hazine Müsteşarliği Merkezi Finans Ve ihale Birimi Giriş Sinavi ilani (Uzman Personel) Timely Alarm Clock Kullanıcı girişi
6800 Tabanlı İşlemciler 6800 Komut Tablosu T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanliği Sözleşmeli (4/B) Personel Alimi Duyurusu Nükleer Güç Santralleri Ve Türkiye PIC le İlgili Temel Kavramlar Bilgisayarların Tarihi Gelişimi Kısaca Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yol Verme