KME | Masgrup
Anasayfa > Ürünlerimiz > Faaliyet Alanları > Altyapı > KME
KME serisi pompalar, yatay eksenli, radyal ayrılabilir kademe gövdeli, kademeli tip santrifüj pompalardır. Kendinden emiş yapmaz. Tek emişlidir.
Çarklar yataklar arasında konumlandırılmış olup kapalı tiptirler ve dinamik olarak balansı alınmıştır. Çark çapı tornalanarak çalışma noktası ayarlaması yapılmaktadır.
Eksenel kuvveti dengelemek için çark arkalarında aşınma halkaları ve dengeleme delikleri kullanılmaktadır. Yüksek basınca ulaşılan kademeler için dengeleme diski-tamburu uygulamaları yapılmaktadır.
KME serisi kademe sayısı dönme hızı ve ulaşılan maksimum basınca bağlı olarak 2–15 kademe arasında üretilen 5 ayrı tipten oluşmaktadır (KME 80, 100, 125, 150, 200)
Emme ve basma flanşları sol, sağ ve üstte konumlandırılabilir. Özel istek üzerine emme gövdesi motor tarafına yerleştirilebilir. Bu durumda motor dönüş yönünün saat yönünün tersi olması gerekmektedir. Bu montaj konumları “Farklı Montaj Uygulamaları” bölümünde görülebilir.
Emme Flanşı DN 100...DN 250 (PN 16)
Basma Flanşı DN 80...DN 200 (PN 40)
Çalışma Basıncı 40 Bar (Maksimum)
Devir 1450 -1750 d/d KME 80 için 3000-3600 d/d
Kademe Sayısı 2 - 15
Debi Aralığı 30 - 800 m³ / h
Man. Yük. Aralığı 30 - 500 m
300-500 m aralığı için lütfen MAS DAF MAKİNA SAN. A.Ş.’ye danışınız.
Temiz veya az miktarda kirlenmiş sıvıların pompalandığı:
Yüksek binalarda su temininde,
Yangın söndürme istasyonlarında,
Kazan besi ve kondens suyu transferinde,
Sağlık, hijyenik uygulamalarda,
Endüstriyel ve kamusal uygulamalarda,
Su dağıtım şebekelerinde,
Gemi, madencilik sektörlerinde, enerji santrallerinde,
Tarımsal sulama sistemlerinde,
A Modul A
Konteyner Tipi Yangın Söndürme Sistemleri
Genel Kullanım Panolar
Yangın Elektrik Motorlu Pompa Panosu
Yangın Dizel Motorlu Pompa Panosu
Genio Smart Pump Drivers
2HM / 2VM