Hava sorunu - dogalgazprojesi.com
Başlık: Hava sorunu Gönderildi: 25 Ocak 2016 saat 12:20
Arkadaşlar şöyle bir sorunum var.:Geçen sene 10-11 katlı iki binaya Buderus GB162-100 W 4 bar cihaz taktım.Emniyet ventilleri doğal olarak 4 bar.İkiside kömürlüydü.Kapalı genleşme tankı ve frekans kontrollü pompa kullandım.Buraya kadar herşey normal.Fakat binaların en üst katlarında 2 günde bir hava alınıyor.En üst katlarda otomatik hava tahliyeler mevcut.Kapalı genleşme tankının havasını kendim 3,1 bara göre ayarladım.Sizce bu sorun işletme basıncının 4 bar veya daha yüksek olması gerektiğinden mi yoksa başka nedenlerden mi olabilir?Sizden bir fikir rica ediyorum.Emniyet ventillerini değiştirmekten başka aklıma gelen hemen her şeyi yaptım. Sponsor Linkler
Gönderildi: 26 Ocak 2016 saat 09:37
Arkadaşlar bana denge kabı yerine eşanjör tak yada genleşme tankını ve emniyet ventilini yükseltten başka yardımcı olacak kimse yok mu?
Gönderildi: 28 Ocak 2016 saat 13:53
Genleşme tankı küçük geliyor olabilir; 11 kat=33 mt ve 100 kw cihaz için 250 lt genleşme tankı koyman gerekir.
Gönderildi: 29 Ocak 2016 saat 01:09
Pardon söylemeyi unuttum binaya 5 adet 100 kw cihaz taktım.
Gönderildi: 29 Ocak 2016 saat 09:01
90-70 çalışmada 1000 lt genleşme tankı çıkıyor,50-40 çalıştıracaksan ki yoğuşmalı çihaz takıyorsun 50 derecede max. verim alırsın 600 lt genleşme tankı koyman lazım muhtemelen hava yapması genleşme tankının ve ön basıncının yetersizliği olabilir,buderus istanbul merkez servisine danışabilirsin.3,5 bar ön basınç yeterli olur Düzenleyen semiyildiz - 29 Ocak 2016 saat 09:14
Gönderildi: 29 Ocak 2016 saat 10:49
Cihazların en max. işletme basıncı 4 bar.Eğer 3,5 bar basarsam sıkıntı olmaz mı?Kazanları 3,8 barda çalıştırdıklarını gördüm.4'ü bulunca da emniyet ventili açıyor doğal olarak.Sistemde 1000 LT. K. genleşme var.
Gönderildi: 29 Ocak 2016 saat 13:51
3,5 bar zaten statik basıncı yenmesi için, cihazlara 4 bar basınç oluşmaz,tank ön basıncı statik basıncı karşılamazsa üst katlarda hava yapar.
Gönderildi: 01 Şubat 2016 saat 17:22
Teşekkür ederim.İşin ilginci diğer bir apartmanda kat sayısı aynı.Frekans kontrollü pompanın "Grundfos Magna 1" değiştirince en üst katta ısınma sorunu bitti.Bakalım bu binanın genleşme tankının 3,5 bara çıkartıp deneyeceğim.
Gönderildi: 29 Mart 2016 saat 19:30
Küçük bir detay daha var ki sisteme su basıldıktan sonra normal çalışıyor.Bina dediğim gibi Bodrum+Zemin+9 Nkat.Kapalı genleşmede ki hava basıncını 3,6 ya çıkardığımdan beridir.Hava 3-4 gün sonunda oluyor.İşin ilginci normalde çalışıyor ama hava daha sonra oluyor.Kaçak var mı bilemiyorum ama aklıma başka bir şey gelmedi.Sizce?