Tecrübe kıymetlidir. Haydi paylaşalım.
Konbuyu başlatan cglryzc
haydi kiymetlidir paylasalim tecrube
Hepinizin de bildiği gibi tecrübe bu işlerde çok önemlidir. Gelin "ulan bu bana iyi bir ders oldu" dediğimiz şeyleri yazalım da paylaştıkça artan tek şey olan bilgiler daha da artsın.
Şimdiden faydalanabilecek herkes adında herkese teşekkürler.
Konuyu açtım. İlk cevabı yazmak da bana düşer sanırım.
Geçtiğimiz hafta yaptığımız bir işte entes rg3-12cs kullandık. Tüm bağlantıları tamamladık ve röleye otomatik tarama emri verdik. Fakat 4 adet eski kondansatörü röle tanıyamadı. Sebebini araştırdık acaba kontaktörler mi geçirmiyor yoksa sigortalarda mı bir problem var diye. Fakat burada kondansatörler eski olduğu için özelliğini kaybetmişti ve çekilen akımlar dengesiz hale gelmişti. Hepsinde birer fazdan çekilen akımlar diğerlerine göre yaklaşık 4-5 amper farklı akım çekiliyordu. Problemin bu olabileceğini düşünerek kondansatörü değiştirdik ve problem çözüldü.
Çıkarılacak ders: Pano revizyonu yaparken mevcut kondansatörleri kullanacaksanız eğer, öncelikle çektikleri akımları ölçerek dengeli olduklarını görün ve ona göre kullanın.
Tepkiler: novell35 ve etuzuner
700 kvarlık kompanzasyon panosunda enerji altında, ne alırsan 1 milyon cudan aldığın penseyle , nh değiştirmemek lazımmış
penseye birsey olmadı dimi
Pense dışında her şey patladı .
siz siz olun eski bi işletmenin panosunu yenilerken yenisini bağlamadan önce panonun topraklama kablosu budur diye topraklama barasına ölçmeden bağlamayınız sonra bi güzel panoda elektrik yaşadığım bi olay
tedascılarda kesin bin tane olay vardır )
anlat anlat bitmezzz
aydınlatın tabi bizi
valla deneyim kazanmak iicn kazaya kurban gitmeye gerek yok
1500A çeken bir işletmenin ayırıcısını işletme yükteyken unutup ayırıcıyı açtım ve bana olan oldu gözlerim ve yüzüm yandı
iş yerınde trafo yakınında kazı yapilmaya başlanmış dedıler bende o yere gıttım o anda iş yerı muduru çalışanlara çay soylemış iş makınası mola verdı çayları aldık ılk yudumu çektım trafonun yanında seksoner var ama açmamiştım hattı trafo acayıp uğuldamaya başladı bellı aşirı akim çekıyor kesıcıyı ındırmeye cesaret edemedım allahtan y.g sıgortalar tutuştu yanıyor iş yerı muduru bana neden mudale etmıyorsun dıye bas bas bağirıyor mudahale etsem kesıcıyı ındırmem lazım hat trafo aşiri yuklu bana zarar vereceğı kesın mudahale etmedım y.g sıgortalar yandı kesıldı mudur kizdi bağirdı çağirdı odasına gıttı karşılık vermedım versem olay dallanacak odasına gıttı arkasından gıttım ayrıntılı olarak anlattım özür diledı bağırdığı için ıyıkı benı dınlememışsın dedı
Anlattığınız olayda yanlışlıkla terimleri karıştırdınız. Ayırıcı (seksiyoner) , kesici (disjonktör) anlattığınız olayda kesici yok anladığım kadarıyla. Meslekte yeni arkadaşların yanlış bilgilenmemesi için düzeltelim.
Ayrı bir soru trafo köşkü yakın değilmiydi yada direk tipi trafodan ana panoya iniş varsa ana A.G. şaltere müdahale şansınız yok muydu? O.G. sigortalar yanacak kadar çekilen akımda A.G. ana şalter neden açmadı (dizayn hatası-ayar hatası) ?
Son düzenleme: 5 Mar 2010
O Nasıl daha hızlı tecrübe kazanabilirim Mesleki Yardımlaşma 3 31 Mar 2018
C Tecrübe gerektiren oto ses sitemleri ile ilgili sorularım var Otomotiv Elektrik ve Elektroniği 6 19 Tem 2015
S Tecrübe edinmek üzere çalışacak mühendisim Mesleki Yardımlaşma 0 12 May 2015
S İlk iş için tecrübe ve yorumlarınız lütfen Mesleki Yardımlaşma 2 12 Ara 2014
Tecrübe mi? Diploma mı? Mesleki Tartışma Alanı 30 1 Ara 2014
YILLARIN TECRÜBE VE BİRİKİMLERİ AYNI ZAMANDA MİLLİ KAYNAKLARIMIZIN KÜÇÜK BİR PARÇASI DEĞİL Mİ DİR? Serbest Konular 13 2 Ağu 2014
PIC 16f877 de İlginç Tecrübe... Pic Programlama 7 12 Nis 2013
Dikkat Kötü Bir Tecrübe Edindim Mesleki Deneyim 24 28 Mar 2012
T Cat6 Data Kablosu Çekiminde Kazandığım Tecrübe Mesleki Deneyim 1 27 Eki 2011
Tecrübe gerektiren oto ses sitemleri ile ilgili sorularım var
Tecrübe edinmek üzere çalışacak mühendisim
İlk iş için tecrübe ve yorumlarınız lütfen
Tecrübe mi? Diploma mı?
YILLARIN TECRÜBE VE BİRİKİMLERİ AYNI ZAMANDA MİLLİ KAYNAKLARIMIZIN KÜÇÜK BİR PARÇASI DEĞİL Mİ DİR?
PIC 16f877 de İlginç Tecrübe...
Dikkat Kötü Bir Tecrübe Edindim
Cat6 Data Kablosu Çekiminde Kazandığım Tecrübe
Toplam: 2,169 (Kullanıcı: 89, ziyaretçi: 2,080)