TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - PDF
Download "TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI"
Gül Alp Asani
1 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ALÇAK GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MART, 1996
2 ALÇAK GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1. Tip 2.2. Elektriksel Özellikler 2.3. Yapısal Özellikler Genel Konum Göstergesi Çalıştırma Kolu Ana Kontaklar Terminaller Topraklama Koşulları ve Koruma Toprak Terminalleri Yardımcı Kontaklar Etiket 3. DENEYLER 3.1. Tip Deneyleri 3.2. Rutin Deneyler 3.3. Kabul Deneyleri ve Kuralları Kabul Deneyleri ve Numune Alma Kabul Kriterleri Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar Kabul Prosedürü 4. DİĞER KOŞULLAR 4.1. Ambalaj 4.2. Yedek Parçalar 4.3. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler 4.4. Onay İçin Verilecek Belgeler 4.5. Fiyatlar 4.6. Garanti EKLER EK-I : MALZEME LİSTESİ EK-II : GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ
3 ALÇAK GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam Bu Şartname alçak gerilim dağıtım şebekelerinde (OG/AG güç trafoları AG taraflarında) kullanılmak üzere satın alınacak alçak gerilim kesicilerinin temin edilmesi koşullarını kapsar. Şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe kesiciler, kumanda mekanizması ve diğer yardımcı donanımları ile birlikte 3 kutuplu komple ünite olarak temin edilecektir. Satın alınacak kesicilerin teknik özellikleri Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir Standartlar Bu şartname kapsamındaki kesiciler aşağıdaki Türk Standartları (TS) ile Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) Standartlarının en son baskılarına uygun olarak imal ve test edilecektir. IEC IEC Alçak gerilim anahtarlama ve kumanda cihazları Bölüm 1 : Genel kurallar Alçak gerilim anahtarlama ve kumanda cihazları Bölüm 2 : Kesiciler Eşdeğer veya daha üstün standartların önerilmesi durumunda, Teklif Sahibi anılan standardın İngilizce ya da Türkçe kopyasını teklifiyle birlikte verecektir Çalışma Koşulları Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, sipariş konusu kesiciler aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya uygun olacaktır. - Yükselti : 2000 m - Ortam sıcaklığı. En az : - 25 C ( A), -5 C ( A). En çok : + 40 C. 24 saat ortalama : + 35 C'yi aşmaz - Ortam kirliliği : Az - Bağıl nem : + 40 C'ta % C'ta % 90 - Yer Sarsıntısı. Yatay ivme : 0,5 g. Düşey ivme : 0,4 g
4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1. Kesicilerin Tipi i) Bu şartname kapsamındaki kesiciler, bulundukları devrede yük akımlarını taşıma, açma ve kapamaya uygun olmasının yanında, kısa devre akımlarını açmaya, kısa devre üzerine kapamaya uygun olacaktır. ii) Kesiciler üç kutuplu, iki konumlu, hava ortam kesmeli, açma öncelikli (trip-free) olacaktır. iii) Kesiciler, ısıl aşırı akım (termik) ve gecikmesiz ani aşırı akım (magnetik) salıcılarıyla donatılmış olacaktır. iv) Kesicilerin açma ve kapama işlemleri, hız ve gereken güç manevrayı yapana olmayacak şekilde "bağımsız el kumandası" ile yapılacaktır. v) Kesiciler kompakt (moulded case), bakım yapılmayan tipte olacaktır Elektriksel Özellikler bağlı Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, kesiciler aşağıda belirtilen elektriksel özelliklere uygun olarak tasarımlanacak ve imal edilecektir. i) Anma Değerleri - Anma frekansı : 50 Hz. - Anma işletme gerilimi, Ue : 400 V - Anma yalıtım gerilimi, Ui : 660 V - Dielektrik deney gerilimi : 2500 V - etken - Anma akımı, In : A - Anma en büyük (ultimate) kısa devre kesme akımı, Icu. In = 80 A : 10 ka. In = 160 A : 16 ka. In = A : 25 ka. In = A : 40 ka. In = 2000 A : 50 ka - Anma kısa devre kapama akımı : IEC 947-2, Çizelge II - Kullanma sınıfı : A - İşletme performansı. Yüksüz işletme çevrimi sayısı : IEC 947-2, Çizelge VIII. Yükte işletme çevrimi sayısı : IEC 947-2, Çizelge VIII - Aşırı yük (6 In) performansı (In 630 A için) : IEC 947-2, Madde Mahfazanın koruma derecesi : IP 30 ii) Salıcıların Özellikleri Salıcıların akım ayarları, salıcı üzerinde veya salıcı skalası üzerinde işaretlenmiş olacaktır. işaretleme ya doğrudan amper olarak veya salıcı üzerinde belirtilen akım değerinin katları biçiminde yapılacaktır.
5 Salıcıların ayar sınırları, ani aşırı akım salıcılarda anma akımının en az 3-6 katları arasında, ısıl aşırı yük salıcılarda ise anma akımının en az 0,8-1 katları arasında olacaktır. Daha geniş ayar sınır aralıklı salıcılarla donatılmış kesiciler tercih edileceklerdir. Her bir akım ayar değerinde ani aşırı akım salıcıları ± % 20, ısıl aşırı yük salıcıları ± % 10 doğrulukla kesiciyi açtıracaktır. Isıl tipteki salıcılar için belirtilen çalışma karakteristikleri ( akım-zaman eğrileri ) 30 C ± 2 C referans sıcaklık için verilecek, ortam sıcaklığındaki değişimlerin etkileri belirtilecektir. Ani aşırı akım salıcıları için belirtilen çalışma karakteristikleri ise, -5 C ile + 40 C sınırları arasında ortam sıcaklığından bağımsız olacaktır Yapısal Özellikler Genel Kesicilerin yapımında kullanılan malzemenin özellikle alev ve neme karşı dayanıklı olmasına ve belirli yalıtkan malzemenin neme karşı korunması gereğine dikkat edilmelidir Konum Göstergesi Kesici üzerinde açık veya kapalı konumu gösteren bir gösterge bulunacaktır. Bu amaçla simgeler kullanıldığında (I) simgesi kapalı konumu, (O) simgesi ise açık konumu gösterecektir Çalıştırma Kolu Kesicinin çalıştırma kolu, gerilimli bölümlerden anma yalıtım düzeyinde yalıtılacaktır. Ayrıca; - Kol metalden yapılmışsa etkili bir şekilde koruma iletkenine bağlanacaktır. - Kol yalıtkan malzemeden yapılmışsa veya üzeri tamamen yalıtkan malzeme ile kaplanmışsa, yalıtımın hasarlanması halinde dokunulabilen metal bölümler gerilimli bölümlerden, anma yalıtım gerilimi için yalıtılacak veya bir koruma iletkenine etkili bir şekilde bağlanacaktır Ana Kontaklar Sabit ve hareketli kontaklar gümüş veya gümüş kaplama olacaktır Terminaller Dış iletkenlerin bağlantısını sağlayan terminaller kullanma şartlarına uygun olarak kolay erişilebilir biçimde düzenlenmiş olacaktır. Terminaller, bunlara gelen iletkenlerin civata, somun veya benzeri düzenlerle gerekli ve sürekli kontak basıncını sağlayacak biçimde yapılmış olacaktır. Terminaller, iletkenleri zedelemeden metal yüzeyler arasında gerekli kontak basıncıyla kavrayacak biçimde tasarlanacak ve iletkenlerin yer değiştirmesine, yerinden oynamasına izin vermeyecektir. Terminallere bağlanabilen iletkenlerin şekil ve ölçüleri teklifte verilecektir.
6 Topraklama Koşulları ve Koruma Toprak Terminalleri i) Açıktaki metal bölümler (şasi, çerçeve, metal mahfazanın sabit bölümleri) aralarında elektriksel olarak bağlanacak ve birlikte koruma toprak terminaline bağlanacaktır. Bu gerek, uygun elektriksel süreklilik sağlanarak normal yapı elemanları ile karşılanabilir. ii) Koruma toprak terminali kolaylıkla erişilebilecek ve kapak veya herhangi bir çıkarılabilir bölüm çıkarıldığında cihazın koruma iletkenine bağlantısı yerinde kalacak şekilde yerleştirilecektir. Mahfazanın çıkarılabilen metal bölümü, yerine takıldığında, toprak terminalini taşıyan bölümden hiç bir surette yalıtılmış olarak kalmayacaktır. Koruma toprak terminali korozyona karşı uygun şekilde korunacaktır. iii) Koruma toprak terminali, IEC 417'ye uygun 417 IEC 5019 koruma topraklaması sembolüyle açıkça ve kalıcı şekilde belirtilecektir Mahfaza Mahfaza, kesicinin terminallerine kolaylıkla erişilmesini sağlayacaktır. Koruma mahfazasının hareket edebilen bölümleri sabit bölümlere, kazaen gevşemeyecek veya cihazın çalışmasının etkisi yüzünden ayrılmayacak bir düzenle sıkıca bağlanarak güvenlik altına alınacaktır Yardımcı Kontaklar Malzeme Listesinde istenmişse, kesiciler doğrudan doğruya tahrik mekanizmasıyla çalışan yardımcı kontaklarıyla birlikte verilecektir. Kontaklar gümüş kaplamalı ve en az 10 A sürekli akım taşıma kapasitede olacaktır Etiket Her kesicide, cihaz üzerine iliştirilmiş bir etiket bulunacaktır. Etiketler, cihaz monte edildiğinde görülebilir ve okunabilir bir yere konacaktır. Etiket üzerine dayanıklı olarak aşağıdaki değerler belirtilecektir. - İmalatçının adı veya ticari ünvanı - Tip işareti veya seri numarası - Alıcının sipariş numarası ve malzeme kod numarası - Anma çalışma gerilimi - Anma frekansı - Anma akımı - Anma kısa devre kesme yeteneği - Anma kısa devre kapama yeteneği - Standart numarası (IEC 947-2) - Koruma derecesi Ayrıca aşırı akım salıcısı ile ilgili bilgiler salıcının kendi etiketinde veya kesicinin etiketinde bulunacaktır.
7 3. DENEYLER 3.1. Tip Deneyleri Aşağıda belirtilen tip deneyleri, IEC ve IEC 947-2'ye göre yapılacaktır. i) Yapısal özelliklere uygunluk deneyleri. Koruma derecesinin denetlenmesi deneyi. Terminallerin mekanik özelliklerinin denetlenmesi deneyleri. Tahrik mekanizmasının ve konum göstergesinin sağlamlığının denetlenmesi deneyi ii) Çalışma performansının denetlenmesi deneyleri - Deney dizisi I : Genel performans karakteristikleri. Açma sınır değerleri ve karakteristikleri - kısa devre koşullarında açma - aşırı yükte açma. Dielektrik özellikler. Mekanik çalışma ve çalışma performans yeteneği. Aşırı yük performansı (varsa). Dielektrik dayanımın denetlenmesi. Sıcaklık artışının denetlenmesi. Aşırı akım salıcılarının denetlenmesi - Deney Dizisi II : Anma servis kısa devre akımı açma kapasitesi. Anma servis kısa devre akımı açma kapasitesi. Dielektrik dayanımın denetlenmesi. Sıcaklık artışının denetlenmesi. Aşırı akım salıcılarının denetlenmesi - Deney Dizisi III : Anma en büyük (ultimate) kısa devre akımı açma kapasitesi. Aşırı akım salıcılarının denetlenmesi. Anma en büyük kısa devre akımı açma kapasitesi. Dielektrik dayanımın denetlenmesi. Aşırı akım salıcılarının denetlenmesi 3.2. Rutin Deneyler İmalatı tamamlanmış her bir kesici üzerinde İmalatçı tarafından yapılacak rutin deneyler aşağıdakilerdir. - Mekanik çalışma deneyleri - Salıcıların kalibrasyon deneyi - Yalıtkanlık deneyleri
8 3.3. Kabul Deneyleri ve Kuralları Kabul Deneyleri ve Numune Alma Sözleşme belgelerinde aksi belirtilmedikçe, kabul deneyleri aşağıdakileri kapsar: - Madde 3.1.'deki tip deneyleri Tip deneylerinin tamamının ya da bir kısmının tekrar edilmesi kabul deneyi olarak istenebilir. Tip deneyleri (isteniyorsa), her yapım tipinden alınacak numune(ler) üzerinde yapılacaktır. - Madde 3.2.'deki rutin deneyler Bütün rutin deneyler her teslimat partisinden alınacak numuneler üzerinde tekrarlanacaktır. Her teslimatta numuneler Alıcı temsilcileri tarafından rastgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune sayısı aşağıdaki çizelgeden tespit edilecektir. Denenecek Partideki Kesici Sayısı Numune Olarak Ayrılacak Kesici Sayısı (n) Kabul Kriterleri a) Bütün tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır. Bir tip deneyinin olumsuz sonuçlanması halinde, Alıcı, kesicilerin çalışma güvenilirliğinin kaybolacağı kanısına varırsa siparişteki aynı tipteki bütün kesicileri reddedebilecektir. Alıcı, karar tamamen kendisine ait olmak üzere, Satıcının, makul bir süre içinde kesicilerin tasarımında değişiklik yapma ve masrafları kendisine ait olmak üzere, şartnamede belirtilen bütün tip deneylerini tekrar etme isteğini kabul edebilir. b) Rutin deneylerde -varsa- izin verilebilir toleranslar içinde olumlu sonuç alınmış olacaktır. Rutin deneylerin herhangi birinde olumsuz sonuç alınırsa, bu deneyler partiyi oluşturan tüm kesiciler üzerinde tekrarlanacaktır. Buna göre, bozuk çıkan birimler,giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yenisi ile değiştirilecek ya da onarılacaktır Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar i) Teklifle birlikte tip deney raporlarının verilmemesi veya verilen raporların yeterli bulunmaması halinde, Sözleşmede belirtildiği şekilde Madde 3.1.'deki tip deneylerinin tamamı veya bir kısmı giderleri Satıcıya ait olmak üzere İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda yaptırılacaktır. Sözleşmede tip deneylerinin bazılarının yurtdışında yapılması öngörülmüşse, bunlara ilişkin başarılı deney raporları Alıcıya sunulmadan, diğer kabul deneylerine başlanmayacaktır.
9 Kabul deneylerinin yaptırılmasından dolayı teslimatta olabilecek gecikmeler için Satıcı süre uzatım talebinde bulunamayacaktır. Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Satıcıya hiçbir ödeme yapılmayacaktır. ii) Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya ilk parti teslimatın kabul deneyleri sırasında yapılan tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün imalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir. Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneyleri için deneylerin/standardın gerektirdiği sayıdaki numune, Alıcı temsilcileri tarafından seçilecektir. Yurtdışında yapılacak tip deneyleri için numune(ler) mühürlenecek ve İmalatçı tarafından deneyin yapılacağı laboratuara gönderilecektir. Bu deneylerin, sonucu olumlu çıkması durumunda, tüm masrafları Alıcı tarafından, Sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları üzerinden TL olarak ödenir. Deney fiyatları döviz olarak verilmişse, T.C. Merkez Bankasının deneyin yapıldığı tarihteki döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir. Deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde, tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir Kabul Prosedürü i) Alıcı, malzemeleri imalat veya nakil sırasında, İmalatçı veya taşeronlarının tesislerinde ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden geçirebilir. Satıcı, Alıcı temsilcilerinin bu incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır. ii) Satıcı, Sözleşmenin imzalanmasından sonra Alıcıya deney programını gönderecektir. Satıcı deneylerin asıl başlama tarihini, yurtdışında yapılacak deneyler için en az 20 (yirmi) gün, yurtiçinde yapılacak deneyler için 7(yedi) gün öncesinden Alıcıya bildirecektir. iii) Rutin deneylerin tamamının İmalatçı tesislerinde yapılması esastır. Kabul deneyleri sırasında, Sözleşmede İmalatçı tesislerinde yapılması öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (onbeş) gün içinde yapılması temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabul edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi -deney sonuçlarının 7(yedi) gün içinde Alıcıya iletilmesi koşuluyla- teslim tarihi olarak alınır. Ancak Alıcı, gecikme ile ilgili olarak Sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar. iv) Deneyler Alıcı temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney raporlarında, numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini sağlayacak bilgiler yer alacak ve raporlar malzemenin bu şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek karşılıklı olarak imzalanacaktır. Deney sonucu olumlu ise, Alıcı temsilcisi ilgili malzeme partisi için Sevk Emrini yazacaktır.
10 Alıcı, Satıcıya zamanında haber vererek deneylerde bulunmayacağını bildirebilir. Bu durumda, Satıcı deneyleri yapacak ve sonuçlarını Alıcıya bildirecektir. Satıcı tarafından hazırlanan ve imzalanan Deney Raporları, incelenmesi ve onaylanması için 5 takım olarak Alıcıya gönderilecektir. Deney raporlarının onaylanması durumunda, Alıcı tarafından sevkıyat için Sevk Emri verilecek, onaylı 1 takım Deney Raporu Satıcıya geri gönderilecektir. Yurtdışında yapılan deneyde Alıcı temsilcileri hazır bulunmamışsa, deneyin tamamlanmasından sonra numune, laboratuar tarafından yeniden mühürlenerek geri gönderilecektir. Söz konusu numune, İmalatçı tesislerinde Alıcı temsilcileri tarafından incelenecektir. v) Malzemelerin yüklenmeden önce Alıcı ya da temsilcileri tarafından incelenmiş, deneyden geçirilmiş ve kabul edilmiş olmaları, Alıcının malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez. vi) Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Satıcının Sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 4. DİĞER KOŞULLAR 4.1. Ambalaj Bütün kesiciler deniz taşımacılığına uygun olarak ambalajlanacak ve paslanma, kırılma, darbe ve titreşim etkilerine karşı korunacaktır Yedek Parçalar Teklif verenler, önerecekleri yedek parçaların listesini ve birim fiyatlarını tekliflerinde vereceklerdir. Önerilen yedek parçalar kullanılan orijinalleriyle değiştirilebilecek ve aynı özellik ve kalitede olacaktır Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler Aşağıdaki belgeler teklifle birlikte verilecektir: - Garantili Özellikler Listesi Teklif Sahipleri ilişikteki Garantili Özellikler Listesini her bir pozdaki kesici için ayrı ayrı doldurarak imzalayacaklar ve birer kopyasını tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listelerde verilen bilgiler bağlayıcı olacaktır. - Tarafsız bir laboratuarda yaptırılmış tip deney raporları veya sertifikaları Deney raporları, deneyin yapıldığı laboratuarın adı, deneyi yapan ve gözlemci olarak bulunan kişilerin isim, ünvan ve imzaları ile deney tarihini kapsayacaktır. Önceki siparişlerde, Alıcının gözetiminde yapılmış olan deney raporları da kabul edilecektir.
11 Deney raporları teklif edilen tipe/gruba ait olmalıdır.bu nedenle, Alıcı gerekirse deney raporlarının teklif edilen tipe/gruba ait olduğunun kanıtlanmasını, teklif sahibinden isteyebilir. Bir lisans altında imalat yapılıyorsa tip deney raporu, yurtiçi imalata ait olacaktır. - Ayrıntılı kataloglar - Ambalajlama yöntemi, sandık boyutları ve ağırlıklar - Teklif Sahibi tarafından gerekli görülen diğer bilgiler - Türk Standartlarına uygunluk belgesi - ISO 9001 veya 9002 kalite sistem belgesi Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması ya da eksik bilgi verilmesi Alıcıya teklifi red etme hakkı verebilir. Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, tip deney raporu verilmeyen ya da yetersiz bulunan malzemeler için; yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneylerinin, giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yurtiçinde yapılabilen deneyler için ilk parti teslimattan seçilecek numune(ler) üzerinde, yurtdışında yapılabilen deneyler için ise ilk parti teslimattan önce yaptırılması kaydıyla, teklifi değerlendirmeye alabilir Onay İçin Verilecek Belgeler İmalatçı, siparişin yürürlüğe girmesinden itibaren (1) ay içerisinde onay için aşağıdaki resim ve belgeleri verecektir. - İşletme, bakım ve montaj yönergeleri - Terminal numaraları ve terminallerin fiziki tertibini kapsayan elektriki resimler - Boyut ve delik detay resimleri - Etiketler 4.5. Fiyatlar Teklif fiyatları; - kesiciler - deneyler - rutin deneyler (kabul amacıyla tekrarlanacak olanlar dahil) - ambalaj fiyatlarını içerecektir. Teklif Sahipleri; - yurtiçinde yapılacak tip deneylerinin her birinin fiyatlarını - yurtdışında yapılacak tip deneylerinin her birinin laboratuar deney ücreti, taşıma, sigorta v.b. tüm giderleri içeren fiyatlarını - Madde 4.2.'ye göre önerecekleri yedek parçaların birim ve toplam fiyatlarını ayrı olarak vereceklerdir.
12 4.6. Garanti Satıcı, teslim edilen her kesiciyi, hangisi önce bitiyorsa işletmeye alındığı tarihten başlayarak 12 ay, ya da teslim tarihinden başlayarak 24 ay süre ile tasarım, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir. Kesicilerin garanti süresi içinde kusurlu bulunması veya tasarım, malzeme ve imalat hataları nedeniyle hasarlanması halinde bulunduğu yerde tamirinin mümkün olmaması durumunda, bunların demontajı, yerinden İmalatçı tesislerine taşınması, tamiri, tamir sonrası Alıcı'nın bildireceği yere taşınması ve gerektiğinde montajı Satıcı tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin yapılacaktır. Satıcı, kusurlu malzemeyi İmalatçı tesislerine yazılı bildirim tarihini izleyen 15 gün içinde, tamir edilen malzemeyi ise Alıcı'nın göstereceği yere deneylerin bitimini izleyen 15 gün içinde taşıyacaktır. Satıcı taşıma işlerini zamanında yapmazsa, ya da yazılı bildirim yapıldığı halde malzeme kusurlarını gidermezse, Alıcı, giderleri Satıcıya ait olmak üzere, kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır. Bu durumda Alıcı, söz konusu giderleri, Satıcının varsa hakedişlerinden ya da kesin teminatından tahsil edecektir. Bu şekilde onarılan ya da değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşullarına uyacaktır.
13 EK-I ALÇAK GERİLİM KESİCİLERİ İÇİN MALZEME LİSTESİ Sipariş No:... Poz No Anma işletme gerilimi, Ue (V) : 2. Anma akımı, In (A) : 3. Kullanma sınıfı : A 4. Yardımcı kontak sayısı. Normalde açık (NA) :. Normalde kapalı (NK) : 5. Alıcının malzeme kod numarası : 6. Miktar (Adet) :
14 EK-II ALÇAK GERİLİM KESİCİLERİ İÇİN GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ Sipariş No :... Poz No :... Alıcının Mlz.Kod No. :... İstenen Garanti Edilen 1. İmalatçı : 2. İmalatçı tip işareti : 3. Uygulanan standart : IEC Kutup sayısı : 3 5. Konum sayısı : 2 6. Kullanma sınıfı : A 7. Anma frekansı (Hz) : Anma işletme gerilimi, Ue (V) : Anma yalıtım gerilimi, Ui (V) : Anma akımı, In (A) : 11. Anma alışılmış ısıl akımı, Ith (A) : In 12. Anma mahfaza içinde ısıl akımı, Ithe (A) : (Havalandırmasız) 13. Anma çalışma rejimi - 8 saat çalışma rejimi (A) : - Kesintisiz çalışma rejimi ve çalışma süresi (A) : 14. Anma en büyük (ultimate) kısa devre kesme akımı, Icu (ka) : şartname Madde Anma servis kısa devre kesme akımı, Ics (% Icu) :
15 Sipariş No :... Poz No :... Alıcının Mlz.Kod No. :... İstenen Garanti Edilen 16. Anma kısa devre kapama akımı (ka) : IEC 947-2,Çizelge VIII 17. İşletme performansı - Yüksüz işletme çevrimi sayısı : " " " " - Yükte işletme çevrimi sayısı : " " " " 18. Aşırı yükte işletme çevrimi sayısı (In 630 A için) : IEC 947-2,Madde Ani aşırı akım salıcıları - Anma akımı : - Akım ayar sahası : 20. Isıl aşırı yük salıcıları - Anma akımı : - Akım ayar sahası : - Referans sıcaklık ( C) : 21. Mahfazanın koruma derecesi : IP Yardımcı kontakların sayısı - Normalde açık (NA) : - Normalde kapalı (NK) : - Kontak kapasitesi : 23. Terminaller : (Detaylı resim eklenecektir) 24. Net ağırlık (kg) : 25. Taşıma ağırlığı (kg) : 26. Dış boyutlar (mm) : 27. Taşıma boyutları (mm) :