transfer panosu | Sayfa 2 | Kontrol Kalemi Forumları
Konbuyu başlatan sinan27
Nötrlerde kontaktörden geçmeli.Kontaktör-
lere,elektrik ve mekanik ( olursa iyi olur )kilit
yapmalısınız.Yoksa,yanlış bir işlemde,panel
Abi mekanik kilitleme olmasa olmazmı.
Dikkat ederim benden başka kurcalayan olmaz zaten.
Nasıl yapılıyor mekanik kilitleme çok zor yada maliyeti yüksek mi acaba.
Bu şekilde nötr leri de ayrı ayrı girsem,
Kontaktör ler için a2 nötr lerini nasıl gireceğim buraya takıldım sanırım abi
591.3 KB Görüntüleme: 7
Mekanik kilit,kontaktörünüzün marka ve tipi-
ne bağlı ve iki kontaktör arasına bağlanan
minik bir parçadır.Çok pahalı olduğunu san-
mıyorum.Olursa,emniyet daha garanti olur.
Tamam Sami abi Siemens marka kontaktör için araştırayım bu mekanik kilitlemeyi.
Sadece son sorum şu abi,
Kontaktörlerin a2 ucuna yani tetikleme için gereken nötr ü nerden alacağım.
Başka hepsini anladım.
Her devrenin kontaktör bobini,kendi devre-
sinden alınır.Kontaktörleriniz Simens oldu-
ğuna göre,mekanik kilit parçasını kolayca
SİMENS 2018 HAZİRAN.pdf
9.3 MB Görüntüleme: 5
Abicim çok teşekkür ederim faydalı bilgileriniz için.
Hemen gerekli malzemeyi tedarik edeceğim inşallah.
Düşünceniz guzel ama mevcut invertorunuzle daire icin sebeke yedeklemesi yapmaniz hata olur.Elinizdeki inverter daire beslemesi icin çok küçük kalir.Baglanti yapmanız durumda ilk enerji kesintisinde devreye girecek buzdolabi yada bunun gibi elk.cihazlar inverterinizi yakabilir.Mevcut inverterinizle birkaç lamba 1 tv yi akunuzun kapasitesince kullanabilirsiniz.Lütfen dikkat ediniz.Elk.sel güç hesapları yapmadan uygulamaya gecmeyniz.
Tepkiler: Mustafa KABADAYI ve sami inci
Merhaba arkadaşlar elimde bir elelktrik projesi varda onaya göndereceğim de üstüm bana transfer panosunu sil dedi yalnız ben trnsfer panosunu bilmiyorum nedir bi açıklayabilir misiniz???
hocam iki kontaktörle yapacaksan öncelikler kontaktörelerin kontaklarından faz ve nötürü geçir daha sonra invertörün bağlı olduğu kontaktörün bobin ucunu invertörden aldığın fazı şebeke kontaktörünün normalde kapalı kontağından geçir ve bobine bağla böylece şebeke elektriği gittiğinde invertör kontaktörü otomatik devreye girer istersen şekil çizip atabilirim
Sayın ustam çok teşekkür ederim.
Lojmanın aboneliği trifaze.
Ben sadece aydınlatma için ayırdığım T fazını dahil edeceğim bu sistem için uygun olursa
Ustam Allah razı olsun sizden.
Herşeyi anladım sistemi kabaca kurdum.
Sadece şebeke nötürü konusunda biraz takıldım.
269.9 KB Görüntüleme: 8
271.6 KB Görüntüleme: 8
R Sessiz kontaktör ile transfer panosu yapılırmı Elektrik Genel 3 25 Tem 2019
A Transfer panosu UPS & Jeneratörler 0 3 Tem 2019
A TRANSFER PANOSU HAKKINDA Elektrik Genel 1 11 Ara 2018
H Transfer panosu kumanda bilgi Otomatik Kumanda 2 16 Kas 2018
E Transfer panosu ile ilgili sorum var Elektrik Genel 9 24 Haz 2018
H transfer panosu Hareket ve Servo Kontrol Sistemleri 3 24 Kas 2017
Sessiz kontaktör ile transfer panosu yapılırmı
TRANSFER PANOSU HAKKINDA
Transfer panosu kumanda bilgi
Transfer panosu ile ilgili sorum var
Toplam: 2,121 (Kullanıcı: 106, ziyaretçi: 2,015)