Anasayfa | Aktif Blog | Teknik Makaleler | Alçak Gerilim Akım Trafosu Seçimi
23 Kas. 201649035
246525 Ara. 2016
Akım trafosu, primer sargılardan geçen alternatif akımı çevirme oranı ile sekonder sargılara aktaran, bu sayede yüksek akımların elektronik ölçme cihazları ile ölçülebilmesini sağlayan elektrik cihazlarıdır.
Akım trafoları; mesnet, izolatör, bara vb. bağlantı tiplerine ve çekirdek tipine göre mekanik olarak ayrılmasına rağmen bu dokümanda trafolar sadece temel elektriksel özelliklerine göre sınıflandırılacaktır.
II.	SEÇİM KRİTERLERİ
Akım trafoları seçiminde, akım trafosuna ait birçok parametreyi belirten bir etiketleme kullanılmaktadır. Örnek olarak 400/5A, 5P20; 10VA.
A. Çevrim Oranı
İlk parametre doğal olarak trafonun çevrim oranıdır. Örneğini verdiğimizi etikette bu oran 400/5A olarak belirtilmiştir. Bu, IEC 60044-1 standardında belirtilen hata payları içerisinde, trafonun primer sargılarından geçen akımın 80’de 1’inin sekonder sargılardan geçeceği anlamına gelir. Yani primer sargılarda 400A akım geçerken, sekonder sargılardan 5A, 160A geçerken 2A geçeceği anlamına gelmektedir.
400 - Primer Akım
5A - Sekonder Akım
İhtiyaca göre, akım trafolarının sekonder akımları 5A veya 1A olarak tasarlanıp üretilebilir.
B. Trafo Tipi
Akım trafoları ölçme ve koruma amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Ölçme için kullanılan akım trafolarında nominal değerler içinde yüksek ölçüm hassasiyeti aranırken, aşırı akımlarda doyuma giderek, bağlı olduğu elektronik cihazlara zarar vermemesi hedeflenmektedir.
Koruma için kullanılan, aşırı akımı algılamaya yönelik akım trafolarında ise doyum noktasının yüksek olması ve bu sayede arızaları ölçüm cihazlarına aktarabilmesi beklenmektedir.
Bir akım trafosunun ölçme mi, yoksa koruma tipi mi olduğunu etiketteki “P” ve “Fs” kodlarından anlayabiliriz.
5P - Trafo Tipi
20 - Aşırı Akım Faktörü
Trafo tipi, “P” veya “Fs” ile başladıktan sonra bir rakamla devam eder. Bu rakama ise “akım doyma faktörü” denir. Trafo tipi ve aşırı akım faktörü beraber ise trafoya ait “Emniyet Faktörünü” belirtir.
Doyma faktörü, nominal akımın kaç katına kadar, hassasiyet için diğer tüm şartlar sağlandığında, belirtilen doğruluk limitleri içinde ölçüm yapılacağını belirtir. Örnekteki akım trafomuzun primer nominal akımı 400A olduğu ve doyma faktörü de 20 olduğu için 400 x 20 A yani 8kA’e kadar hassasiyet şartlarını sağlayacaktır.
C. Doğruluk Sınıfı
Primer sargılardan geçen elektrik akımı, sekonder sargılara aktarılırken bir hata payı ile aktarılır. Bu hata hem akımın genliğinde hem de faz açısında olmaktadır. Doğruluk sınıfı da, trafoların tiplerine göre yani ölçü tipi veya koruma tipi olmasına göre farklılık göstermektedir.
Ölçme tipi akım trafolarında; IEC 61869-1 standardına göre 0.1, 0.2s, 0.2, 0.5, 0.5s, 1 ve 3 sınıfları kullanılır. Bu değerler akım trafosunun %100 yükte iken akım genliğinde yapacağı maksimum hatayı belirtirler. Örnek vermek gerekirse 100A primer akımı olan Cl 1 akım trafosu, trafonun primer sargısından 100A geçtiğinde sekonder sargılardan minimum 4,95 A maksimum 5,05A geçirebilir.
Koruma tipi akım trafolarında ise; IEC 60044-1’e göre 5P ve 10P sınıfları tanımlanmıştır ve hata sınırları aşağıdaki tablo ile belirtilmiştir.
Doğruluk Sınıfı Nominal primer akımındaki hata (%) Nominal primer akımında faz açısı hatası Hassasiyet sınıfı aşırı akım faktöründeki bileşik hata değeri
5P ±1 ±60 ±1,8 5
Daha düşük hassasiyet oranına sahip olan trafolar, aynı tipte olması şartıyla, daha yüksek hassasiyet oranına sahip trafolar yerine kullanılabilmektedir. Yani Cl 0.5 bir akım trafosu Cl 1 bir akım trafosunun yerine kullanılabilir.
D. Trafo Gücü
Çok dikkat edilmemesine rağmen trafo seçimindeki en önemli kriterlerden biri de trafonun gücüdür.
Akım trafosunu bağlayacağınız her ölçü/koruma cihazının verilen akımı ölçerken harcadığı bir güç vardır. Ölçü cihazlarına ek olarak akım trafosundan cihaza kadar olan kabloda da, kablonun cinsi, kesiti ve uzunluğuna göre bir kayıp olacaktır.
Seçilen akım trafosunun gücü, yukarıda belirtilen kayıpları karşılayabilecek minimum güçte olmalıdır. Akım trafosunun ihtiyaçtan daha fazla güçte olması hassasiyeti azaltacağı için istenmeyen bir durumdur.
Sekonder Nominal Akım 5 A
Kablo Kesiti 2,50 mm2
Kablo Malzemesi Özgül Direnci 56,00 Ω/mm2
Toplam Kablo Uzunluğu 15,00 m
Ölçü Cihazı Akım Giriş Kaybı (Faz Başına) 3,00 VA
Kablo Direnci 0,21 Ω
Kablo Kaybı 5,36 VA
Toplam Kayıp 8,36 VA
Seçilen Trafo Gücü 10,00 VA
Alçak Gerilim Akım Trafosu Seçim Sihirbazı
Laboratuvar ölçümleri Endüstriyel sayaçlar Faturalama sayaçları Panelmetreler
Class 0.1 Class 0.2
Class 0.5 Class 1
Diğer (Doyma Faktörü)
Kablo Uzunluğu [m]:
Özgül Direnç Ω/[mm2]:
Kablo Kesidi [mm2]:
Trafoya Bağlı Cihazlar
Cihaz 1 Tüketimi [VA]:
Cihaz 2 Tüketimi [VA]:
Cihaz 3 Tüketimi [VA]:
Cihaz 4 Tüketimi [VA]:
Cihaz 5 Tüketimi [VA]:
Cihaz 6 Tüketimi [VA]:
Kablo Kaybı [VA]:
Cihaz Tüketimleri [VA]:
Uygun Trafo Etiketi:
Akım Trafosu Aşırı Akım Faktörü Ölçü Trafosu