Alev dedektörlerinin kullanım amacı; gözle görülebilen veya görülemeyen alevli, dumansız yanıcı sıvı ve gaz yangınlarını, açık sahadaki karbon ve plastik bazlı yangınları kolay ve çabuk bir şekilde algılamaktır. Yüksek kalitedeki sistem, geniş Infrared (kızılötesi) spektrumlarına, homojen bir tepki vermek için tasarlanmıştır. Bu spektrum 0.7 micro m. ışık dalga boyundan başlar ve 1.1 micro m. ye kadar genişler. Fuzzy Logic kabiliyeti sayesinde lineer ve gerçek ölçümler ve değerlendirmeler yapabilmektedir.
Alev dedektörleri, dumansız sıvı yangınları, gaz yangınları, yoğun dumanlı yangınlar (zon 1 ve zon 2) ile petrol ürünü, gaz, ahşap ve plastik yangınlarının (zon 21 ve zon 22) algılanmasında kullanılır.
3-IR Alev Dedektörleri
Lazer nokta bulucu. Dedektörün gördüğü tüm noktaları tespit etmekte kullanılır. Dedektörün doğru noktaya monte edildiğinin ve gördüğü alanın tespiti için kullanılan lazer görüş aparatı. İki lazer ışını gönderen cihazın bir ışını dedektör aksını, diğeri ise görüş alanını tarar.
Kızılötesi Alev Dedektörleri, kapalı veya açık mekanlarda alevleri algılamak için kullanılır. Yüksek uygulama ihtiyaçları (dahili ve harici) 3 kanal kızılötesi alev detektörü. Bu üç sensör farklı, spesifik kızıl ötesi dalga boyunu ölçer, açık yangınları yapay ışık ve güneş ışığından ayırır. Yalancı alarmlara karşı en iyi performansı gösteren ve daha uzun mesafeden algılama kapasitesine sahip bu dedektörler, açık ve kapalı alanda kullanıma uygundur. LPCP ve FM sertifikasyonu yanında, patlayıcı ortamlar için ATEX belgesine sahiptir. Yangın alarm sistemlerine veya SCADA sistemlerine entegrasyon için programlanabilir röle, 4-20mA analog çıkış veya Modbus prokolünde RS485 standard olarak sunulmaktadır. Ex zon 1 ve 2’de kullanılması onaylanmış tamamı ile kapalı basınca dayanıklı gövde. 3 renkli LED ile işletim, alarm ve arıza durum gösterimi. 3 entegre röle sayesinde durum bilgilerinin kontrol paneline iletimi. Ayrı test lambası gerektirmeyen mıknatıs ile kolay bakım. Zor çevre koşullarında da güvenilir koruma (IP 66 koruma). Mikroişlemci kontrollü, nem ve buzlanmaya karşı ısıtılmış optikler. Duman çıkarmayan sıvı ve gaz yangınlarının yanı sıra karbon içeren ve güçlü bir duman oluşumuna neden olan malzemelerden çıkan yangınlar için özellikle uygundurlar.
Tipik uygulama alanları: büyük endüstriyel depolar, havalimanı hangarları, kimyasal madde tesisleri, petrol rafinerileri, makine daireleri, feribotlar ve yük gemileri, elektrik santralleri, baskı tesisleri, ahşap depolar, metro tünelleri.
Basit uygulamalar için tek kanal kızıl ötesi alev detektörü. Hızlı alarm üretmesine karşı en yüksek yalancı alarm riskine sahiptir. Kısa-orta algılama mesafesine sahip bu dedektörler, açık ve kapalı alanda kullanıma uygundur. LPCP ve FM sertifikasyonu yanında, patlayıcı ortamlar için ATEX belgesine sahiptir. Yangın alarm sistemlerine veya SCADA sistemlerine entegrasyon için programlanabilir röle, 4-20mA analog çıkış veya Modbus prokolünde RS485 standard olarak sunulmaktadır. Opsiyonel olarak sunulan kendi kendini test etme yeteneğine sahip modelleri de bulunmaktadır.
Dedektör Bağlantı Kolu
Tüm modellerde kullanılacak bağlantı kolu. Dedektörün en doğru görüş noktasına ayarlanmasını sağlar, her yöne hareket verir.
Alev Simulatörleri (ALEV DEDEKTÖRLERİ İÇİN TEST LAMBASI)
Uzun menzilli alev simülatörü. Tutuşma karşısında dedektörün çalışma mesafesi ve hızının testi için kullanılan optik simülatör. Önüne takılacak bir aparat ile test mesafesi 9 metreye kadar çıkarılabilir.
Alev Detektörü Test Lambası
Lazer nokta bulucu
X3301 3-IR Alev Dedektörü (Triple IR)
Det-Tronics Yangın ve Gaz Kontrol
Uçak Hangarı Uygulaması
Det-Tronics Gaz Dedektörleri
Avrupa ATEX standardı