ENERJĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ TASARRUFU UYGULAMALARI - PDF
Download "ENERJĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ TASARRUFU UYGULAMALARI"
1 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ TASARRUFU UYGULAMALARI
2 ENERJİ VERİMLİLİĞİ Faaliyetlerinden Örnekler KOMPANZASYON KOMPANZASYON UYGULAMALARI VE SVC EKONĠS ELEKTRĠKTE SERBEST TÜKETĠCĠ KAZANLI BÜYÜK ISI MERKEZLERĠNDE YALITIM
3 Kompanzasyon Nedir? Endüktif yada kapasitif yüklerin oluģturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre fazı maximum ±90 derece kayar. Endüktif ve kapasitif etki neticesinde oluģan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın (0 derecede) tutmaya yarayan iģleme kompanzasyon denir.
4 Kompanzasyon Neden Gereklidir? Elektrik enerjisinin, santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımında en az kayıpla taģınması gerekmektedir. ġebekede taģınan elektrik enerjisinin kaliteli, ucuz ve hakiki iģ gören aktif enerji olması ekonomik tasarruf anlamında zorunludur.
5 Kompanzasyon Neden Gereklidir? Sonuç olarak, bu reaktif enerjinin santral yerine, tesise en yakın bir bölgeden gerek kondansatör tesisleri, gerekse Ģönt reaktörler tarafından temin edilmesiyle, santralden motora kadar mevcut bütün tesisler bu reaktif gücün taģınması yükünden arınmıģ olacaktır.
6 Kompanzasyon Yapılmaz Ġse Ne Olur? Abonelerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararı ile belirtilmiģ sınırlar içerisinde kompanze edilmiģ elektrik tüketmek zorunluluğu vardır. Aksi durumda aboneler, reaktif bedel ödemekle yükümlüdür. Kurulu gücü 15 kva ile 50 kva arası birimlerde harcanan endüktif enerji, aktif enerjinin en fazla %33 ü; kapasitif enerji de aktif enerjinin en fazla %20 si kadar olabilir. Kurulu gücü 50 kva üstü olan birimlerde harcanan endüktif enerji, aktif enerjinin en fazla %20 si; kapasitif enerji de aktif enerjinin en fazla %15 i kadar olabilir. Aksi halde iģletmenin faturasına reaktif bedel yansımaktadır.
8 Kompanzasyon ne yapar?
9 Kompanzasyon Pano Uygulamaları
11 SVC (STATĠK VAR KOMPANZATÖR) SVC sistemleri denildiğinde akla gelen ilk teknolojiler: Tristör Kontrollü Reaktör (TCR) Tristör Anahtarlamalı Kapasitör (TSC) sistemleridir. TCR ve paralel kapasitörden oluģan SVC konfigürasyonu uygulamalarda geniģ olarak kullanılmaktadır. Kurumumuzda da kullandığımız sistemler bu Ģekildedir.
12 SVC nin Faydaları DeğiĢimlere hızlı cevap verir. Dengesiz sistemlerde etkin çözüm sunar. Daha az kademe sayısı sağlar. Yüksek hassasiyet sağlar. Uzun bakım periyodu ve düģük bakım maliyeti sağlar.
13 EKONİS (Bilmek Ġçin Ölçmek Gerekir.) Enerji ġube Müdürlüğünce yürütülen tasarruf çalıģmaları kapsamında kompanzasyon panoları kurulmaktadır. Kurulan EKONİS ile bu panolar izlenmektedir. Bu sayede elektrik faturalarına reaktif bedel yansımasının önüne geçilerek elektrik giderinde önemli tasarruf sağlanmaktadır.
14 Ethernet GPRS
16 EKONĠS FARKLI RÖLELERLE HABERLEġEBĠLMEKTEDĠR.
18 EKONĠS (Enerji Kontrol ve Ġzleme Sistemi)
19 EKONĠS enerji verimliliği odaklı bir projedir
20 Aktif / Reaktif Güç Grafiği
22 Problemleri erken tespit etmenizi sağlar
23 Kademe durumlarını uzaktan görme imkanı
24 EKONĠS Ġle Neleri Ġzliyoruz? Gerilim, Akım, Anlık Aktif Güç, Reaktif Güç, Görünür Güç, Endüktif ve Kapasitif Oranlar, Kademe Değerleri, Güç AkıĢ Grafiği, Toplam Aktif/Endüktif/Kapasitif Enerjiler.
25 EKONĠS ne sağlar? ĠĢletme reaktif sınırı aģınca faturadan önce uyarı verir. Periyodik kontroller için harcanan zaman ve bedelden tasarruf sağlar. Çok sayıda birimin kolaylıkla takip edilmesini sağlar. Her yerden eriģilebilir. Geriye dönük veri depolar.
26 SERBEST TÜKETĠCĠ Kurumumuza 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca Serbest Tüketici kapsamında elektrik enerjisi temin edilmektedir. Bu kapsamda aynı miktar ve kalitede elektrik enerjisini çok daha ucuz fiyata tedarik etmekteyiz.
27 Yenilenebilir Kaynaklar 2014 yılında elektrik enerjisi giderinden % 16 tasarruf edilmiģtir. Serbest tüketici kapsamında alınan elektrik enerjisinin % 35 i yenilenebilir enerji kaynaklarından (rüzgar, güneģ, hidroelektrik) sağlanmaktadır.
28 serbest tüketici kapsamında alınan elektrik enerjisinin % 35 inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karģılanması sağlanmıģ
29 Çevre Dostu Bu sayede 2014 yılının ilk 6 ayında yaklaģık kg CO2 emisyonu sağlanmıģtır. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elde ettiğimiz CO2 emisyonu adet ağacın sağladığı CO2 emisyonuna eģittir.
30 ISI YALITIMI Yürüttüğümüz tasarruf çalıģmaları kapsamında merkezi ısıtmalı birimlerdeki kazan, eģanjörler vb. ekipmana ısı yalıtımı yapılmaktadır. Yapılan ısı yalıtımı sonucu sistem kendisini en geç 1,5 yılda amorti etmektedir.
31 Kazan Ön Kapakları
32 Yalıtım Öncesi Durum
33 Yalıtım Sonrası Durum
34 Yalıtım Sonrası Büyük Eşanjör Yalıtım Öncesi Büyük Eşanjör
35 Yalıtım Öncesi Küçük EĢanjörler
36 Yalıtım Sonrası Küçük EĢanjörler
37 Arka Kapak Yalıtım Sonrası Arka Kapak Yalıtım Öncesi
38 TeĢekkürler Tevfik VARDAR Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Enerji ġube Müdürü
Reaktif Güç Kompanzasyonu ile Enerji Verimliliği ve Kamu Kurumlarında Reaktif Güç Kompanzasyonu
International Journal of Engineering Research and Development, Vol.2, No.2, June 2010 20 Reaktif Güç Kompanzasyonu ile Enerji Verimliliği ve Kamu Kurumlarında Reaktif Güç Kompanzasyonu Tevfik VARDAR, Ertuğrul
T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü GÜÇ KOMPANZASYON
T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü GÜÇ KOMPANZASYON 254268 Yiğit ÖZDEMĠR 254272 Yavuz KÜÇÜKOĞLU DanıĢman Prof. Dr. Ġsmail H. ALTAġ Mayıs 2013
ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin