boru izolasyonları ?
Başlık: boru izolasyonları ? Gönderildi: 09 Temmuz 2011 saat 13:11
arkadaşlar merhaba....kalorifer tesisat borularındakı yalıtım cam yünü üzeri alımınyum folyo...vs vs vs ....kısacası boruların ızolasyonu ve boynamasını 5-6 kalemde özetleyebilirseniz sevinirim..kolaygelsin
trmp Üyenin profil sayfası
Kayıt tarihi: 23 Eylül 2010
Gönderildi: 30 Kasım 2011 saat 17:18
evet bu bilgiler bana da lazım hvac Üyenin profil sayfası
Gönderildi: 03 Aralık 2011 saat 03:26
Tesisat borularını yalıtımdan önce oksitlenmeye karşı anti paslı boya ile boyamanız gerekir.Anti-paslı boyadan sonra boruları klasik yöntem cam yünü-folyo ile de yalıtabilirsiniz yada piyasadan hazır yalıtım malzemelerini alabilirsiniz.Borular için armaflex v.b. hazır yalıtım malzemeleride bulunmakta.Bunlardan da faydalanabilirsiniz.
Gönderildi: 03 Aralık 2011 saat 21:48
1-Öncelikle tesisatta kullnılacak borular 1 kat antipas boyalı olmalı
2-Montajı tamamlanmış olan boru tesisatının uygun basınçta basınçlı su yada hava ile uygun sürede test edilmesi
3-Test edilen boru tesisatının, kaçak olmaması durumununda 1 kat daha antipas boya ile boyanması(özellikle kaynak yerleri ve montaj-taşıma sırasında zarar gören boyalara karşı)
4-Boyası tamamlanmış olan tesisatın uygun çapta K-flex,yada Al-folyolu cam yünü ile izole edilmesi,
5-İstege bağlı olarak K-Flex ile izole edilen tesisat borularının Al kaplama yapılması(genelde teknik mahaller için tercih edilir)
Not:yangın tesisatında ise boru montaj ve test işlemlerinden sonra 2 kat antipas ve 1 kat yaglı sülyen boya ile boyanması şeklinde olmalıdır.