Soğutma Kapasitesi 12 kW - 75 kW
Soğutma kompresörü: Kapasiteye göre 1 veya 2 adet scroll kompresör kullanılmaktadır.
Fan : Hava soğutmalı kondenserli cihazlarda soğutucu gazın yoğuşmasını sağlamak üzere motoru ile direkt akuple yüksek verimli aksiyal fan, cihaz üzerine monte edilmiştir. Evaporatör : Shell & Tube tipinde imal edilen direkt genleşmeli evaporatörler özel yüksek verimli bakır boruların çelik ayna deliklerine özel işlem ile tesbit edilmesi suretiyle üretilmiştir. Boru demetinin sökülebilir olması bakım ve temizlik imkanı sağlar. EN 13445-3 ve ASME Section VIII Div.1 standartlarına uygun olarak imal edilen evaporatörler su ve glikol çözeltilerinin soğutulması için tasarlanmıştır. Evaporatörlerin dış yüzeyi ve kompresör emiş hatları uygun kalınlıkta izolasyon malzemesi kullanılarak izole edilmektedir. Soğutma Devresi Elemanları : Cihazın otomatik ve güvenli şekilde çalışması için; drayer-filtre, gözetleme camı, termostatik genleşme valfi, solenoid valf, alçak-yüksek basınç presostatı, su akış kontrol otomatiği, soğutma valfleri, su ve hava tahliye vanaları konmuştur.