Coax Hava Atık Gaz Sistemleri | CLV Sistem
ANASAYFA » BACA SİSTEMLERİ » Coax Hava Atık Gaz Sistemleri ::
Hava Atıkgaz Sistemi, çok katlı binalarda gaz yakıtlı hermetik cihazlar için özel olarak tasarlanmış bir baca sistemidir. Yanma havası, bacanın içine bütünleşmiş kanal sayesinde dışarıdan sağlanır. Hava Atıkgaz Sistemi EN 13384–2’ ye göre 10 Adet hermetik cihazı, tek bir bacaya bağlama imkânı sunar.
Baca sistemlerine ait CLV Sistem koaksiyel modüler parçalar, EN 1856-1 ve EN 1856-2 normlarına uygun olup CE işaretine sahiptir ve contalı veya contasız olarak monte edilebilir.
İç duvar minumum 0,4mm kalınlığında AISI 316L paslanmaz çelikten ve dış duvar ise parlak BA kaplamalı minumum 0,5mm kalınlığında AISI 304 veya 430 paslanmaz çeliktendir.
Kendinden merkezleyen nervürlü kalibreli erkek/dişi muflama. EN 14241-1 normlarına uygun sertifikalı 3 tırnaklı sızdırmazlık contası ve mekanik kompresyonlu güvenlik şeritli bağlantı.
Kurulum üreticinin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Yanma ürünlerinin egzos (atık gaz boşaltımı) sistemlerinin kurulumu, geçerli mevzuat kuralları tarafından öngörülen kanunların gerektirdiği azami özen ile yapılmalıdır.