Bir konut evin inşaatında kanalizasyon için borular ne
Kendi evlerinin yapımına başlandığında, mühendislik iletişiminin kurulması söz konusu olduğunda, birçok ev sahibi bir seçim ile karşı karşıyadır: hangi malzemenin kullanılacağı ve kanalizasyon için en etkili boru çaplarının nasıl seçileceği, böylece işin başka sorunlara neden olmaması.
Derhal, kanalizasyon sisteminin düzenlenmesi meselesinin tüm sorumlulukları ile ele alınması gerektiğine dikkat edilmelidir, çünkü bu unsurların çoğu gizlenmiş ve hatta bazı durumlarda yer altı tesisatını ima eder, bu nedenle bu konudaki bir hatanın maliyeti çok pahalı olabilir.
Kanalizasyon düzenlemesi için materyallere genel bakış
Evsel atıksuyun toplanması ve geri dönüştürülmesi için bir sistemin kurulmasının modern yollarına dair bir fikre sahip olmak için, bu makale, en yaygın kullanılan malzemelerden yapılmış her türlü kanalizasyon borularını ve bağlantı parçalarını açıklamaktadır.
Bazı yönlerden, bu açıklama, bireysel konut yapımında kanalizasyon sisteminin düzenlenmesi için en uygun çözümü seçmek için eksiksiz bir talimat olarak kabul edilebilir.
Kanalizasyon boruları için kalite kriterleri
Kanalizasyon sistemi periyodik değiştirme anlamına gelmez ve bir kural olarak, bir konut evinin tüm yerleşim süresi için bir kez kurulduğundan, bu tür sistemlerin ana gerekliliği güvenilirliği ve dayanıklılığıdır.
Kesintisiz çalışmayı ve kanalizasyon sisteminin rahat bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, tüm bileşen parçaları belirli koşulları karşılamalıdır:
Malzemenin yüksek mukavemeti, sistemin harici ve dahili faktörlerden kaynaklanan mekanik hasarlara karşı güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamalıdır., zemindeki kanalizasyon borusu, dış basınç ve mevsimsel yer hareketleri sonucunda yüksek yükler yaşamaktadır.
Mutlak sızdırmazlık sızıntıları ve hidrolik kilitlerin bozulmasını önlemek, ayrıca hoş olmayan kokuların odaya girmesini önlemek ve fan durgunluğunun normal havalandırma modunu sağlamak için gereklidir.
Su, asitler, alkaliler ve ev kimyasallarının etkilerine karşı dayanıklılık, toprağa ve atmosferik korozyona karşı dayanıklılık.
Düşük ve yüksek sıcaklıklara iyi esneklik ve yüksek direnç Sıcak suyu boşaltırken malzemenin yumuşamasını önlemek için (+ 100 ° C'ye kadar) ve bir buz bloğu oluştuğunda kanalizasyon borusu patlamaz.
İç duvarların düzgün ve düzgün yüzey yapısı Tıkanma olasılığını azaltmak, sıvı hareketine direncini azaltmak ve sistem çıkışını arttırmak gerekir.
İpucu! Hangi boruların kanalizasyon için daha iyi olduğundan bahsediyorsak, tüm bu koşullar en az 3,2 mm et kalınlığına sahip olan polimerik malzemelerden yapılmış boru ve rakorlara karşılık gelmektedir.
Şekilli dökme demirden ürünler
Yakın zamana kadar, kanalizasyon boruları ve demirden armatürler, evsel kanalizasyon sistemlerinin düzenlenmesi için tek materyaldi.
Şu anda, bu materyalden hijyenik ürünler kullanılmamaktadır, bu nedenle modern inşaatta pratik olarak kullanılmamaktadır, ancak karşılaştırmalı analizleri için ana olumlu ve olumsuz özellikleri burada sunulacaktır.
Metalin yüksek mukavemeti nedeniyle, bu tür ürünler önemli statik yüklere karşı çok dayanıklıdır, ancak dökme demirin kırılganlığına bağlı olarak, bir şok yükünün etkisi altında çatlayabilir veya çatlayabilirler.
Dökme demir bileşimi içinde yer alan demir, atmosferik ve toprak korozyon odaklarının yoğun oluşumuna yol açan su ve toprak elektroliti ile aktif olarak reaksiyona girer. Dış duvarlardaki metalin kalınlığı nedeniyle 10-12 mm'ye ulaşabilen dökme demir ürünlerinin dayanıklılığı.
Büyük duvar kalınlığı ve iyi ses emici özelliği nedeniyle, dökme demir ürünler düşük bir gürültü seviyesine sahiptir, bu nedenle iç kanalizasyon sistemleri için bu kanalizasyon boruları ek ses yalıtımı gerektirmez.
İç yüzeyin engebeli ve pürüzlü yapısı, evsel atık suyun hareketine önemli bir dirence sahiptir, ki bu da korozyon oluşumu, yağ ve kireç birikintilerinin yapışmasından sonra daha da artar, bu da borunun iç lümeninde önemli bir daralmaya yol açar.
Domuz-demir biçimli elemanlar yüksek sıcaklıklara iyi dayanırlar, bu nedenle kaynayan suyla bile drenler alabilirler, ancak bir buz bloğu oluştuğunda, boru duvarları patlar ve restorasyon ve onarım imkanı olmadan değiştirilmelidir.
İpucu! Seçilen malzemeden bağımsız olarak, tüm sistemin en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için, montaj sırasında, çapa bağlı olarak, drenaj kolektörü yönünde ufuktan 1-2 ° kadar olması gereken kanalizasyon borularının gerekli eğim açısının dikkate alınması zorunludur.
Polimer malzemelerden yapılmış boru ve aksesuarlar
Modern teknolojiler sayesinde, artık polimerizasyon malzemelerinden yapılmış yeni bir tür kanalizasyon sistemi ortaya çıkmıştır; bu, artık tek tek konut inşaatlarında kendi elleriyle mühendislik iletişimi kurmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu zaman, kanalizasyon boruları ve bağlantı parçaları, sert polivinil klorürün yanı sıra düşük ve yüksek basınçlı polietilenden yapılır.
Bu malzemelerin hepsi görünüşte farklılık göstermez ve benzer teknik özelliklere sahiptir:
Yeterli mekanik dayanım, yeraltı hatlarının döşenmesi sırasında su basıncının iç basıncına ve harici basıncın veya mevsimsel yer hareketlerinin neden olduğu harici statik yüklere dayanabilmenizi sağlar.
Orta esneklik, bir buz bloğu oluştuğunda yerel plastik deformasyona yol açar, ardından buz çözüldükten sonra şeklinin geri kazanımı, böylece borunun dış duvarlarının kırılmaması sağlanır.
Su, asitler, alkaliler, ev kimyasalları, petrol ürünleri ve diğer korozif ortamlara karşı mutlak direnç, sınırlama olmaksızın, evlerin ve endüstriyel tesislerin kanalizasyonuna yönelik plastik LDPE borularının kullanılmasına izin verir.
Borunun iç duvarlarının düzgün muntazam yüzey yapısı, sıvının hareketine karşı minimum direnç gösterir ve sistemin bütün olarak dayanıklılığı ve verimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan kireç ve yağ birikintilerinin birikmesine katkıda bulunmaz.
Bileşenlerin düşük ağırlığı nedeniyle, kanalizasyon borularının montajı herhangi bir yardım almadan bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
İpucu! Dikey bir stand borusu ve ortak bir drenaj toplayıcısının inşası için ve aynı zamanda bir klozetin bağlanması için, en az 110 mm çapa sahip kanalizasyon boruları kullanılmalı ve diğer tüm sıhhi cihazların bağlanması için 50 mm'lik bir çap yeterli olacaktır.
Diğer özel çözümler
Sunulan ev pis su arıtma yöntemlerine ek olarak, münferit inşaatlar için atipik ve son derece özel malzemeler kullanan başka seçenekler de vardır.
100 ila 200 mm çaplı asbotsementny borular, bir ülke sahasında yağmur suyu drenaj sistemi için drenaj sistemi veya alım borusu olarak kullanılabilir.
Asitlere dayanıklı sırla kaplı pişmiş kilin seramik boruları, çoğunlukla endüstriyel işletmelerin atık sularının toplanması ve taşınması için kullanılır, fakat bunlar aynı zamanda yer altı ev kanalizasyon hattının döşenmesinde de kullanılabilir.
Ana tahliye kollektörünün yeraltında montajı, kanalizasyon için iki katlı oluklu bir boru kullandığında, önemli bir derinliğe yerleştirilebilir ve yüksek zemin basıncına dayanabilir.
Bu makaleyi okuduktan sonra, en sessiz kanalizasyon borularının dökme demirden yapıldığı sonucuna varabiliriz ve diğer tüm parametrelerde, polimerik malzemeden mamul ürünler lider konumdadır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için, bu makaledeki videoyu izleyebilir veya bu konudaki benzer materyalleri web sitemizden okuyabilirsiniz.
ÖncekiBorular için demir - ana nüansları anlat
SonrakiKanalizasyonun hesaplanması: erişilebilir bir sunumda teknik
Yerçekimi ısıtma sistemi: cihazın özellikleri
Buhar odasında havalandırma - düzenlemenin amacı ve
Kuyu için sitede su bulmak için nasıl
Banyoda bir tıkanıklık nasıl kaldırılır
Plastik havalandırma perspektif malzeme ile ilgilidir.
Banyo kendisi için drenaj çukuru