Termodinamik Su Isıtıcısının Açıklaması (2) - 2019 | TR.DuitDesign.com
Ana /Inşaat /Termodinamik su ısıtıcısının açıklaması (2)
Termodinamik su ısıtıcısının açıklaması (2)
Isı pompasına erişim
Zincir elemanlarının tanıtımı
Termodinamik bir su ısıtıcısı, entegre bir ısı pompasının hareketi ile çalışan bir cihazdır. Soğutucu akışkan, ortamdaki mevcut kalorileri balonun suyuna doğru aktarmasını sağlayan bir termodinamik döngü gerçekleştirir. Sıcak su üretimi için kullanılan bu yenilenebilir enerji sistemi, fosil enerjiden 10 kat daha az CO2 salmaktadır. Ekonomiden% 70'e kadar tasarruf sağlar, çünkü 3,33 COP ile tüketilen 1 kW için 3,33 kW'ı geri yükler. 270 litre kapasiteye sahip bu cihaz, 6 kişilik bir ailenin sıcak su ihtiyacını karşılayabilir.
Raporun başlangıcı ve devamı
• Termodinamik su ısıtıcı kurulumu (1)
• Termodinamik su ısıtıcısının güvenlik grubu (3)
• Termodinamik su ısıtıcısının temini ve dağıtımı (4)
Elektriksel bağlantı kabloları
1. Bu tip su ısıtıcısı, balon suyunu ısıtmak için aerotermal kullanır. Bununla birlikte, ısı pompasının çeşitli elemanlarının çalışmasını sağlamak ve ek ihtiyaç durumunda ek enerji takviyesi sağlamak için bir güç hattına bağlı olması gerekir. Bu hat (3 kablolu temiz kablo) panele 30 mA diferansiyel devre kesici ile bağlanacaktır. Koyu 2 telli kablo, eğer montajda bir tane varsa "tepe noktası olmayan" röle içindir.
2. Sıcak su çıkışı, cihazın üstünde bulunan bir dikişle (kırmızı renk) yapılır. Galvanik demir / bakır torklarını (korozyon riski) önlemek için bağlantı özel bir dielektrik bağlantı (ürünle verilir) kullanılarak yapılmalıdır. Bu bağlantının olmaması garantiyi geçersiz kılar.
Soğuk su temini
3. Soğuk su beslemesinin (şebeke beslemesi) su ısıtıcısına bağlantısı, cihazın altındaki bir dikişle (mavi renk) yapılır. Yeni bir güvenlik grubunun (verilmez) montajı zorunludur (standart NF EN 1487) ve bu blok ile şofben bağlantısı arasında hiçbir cihaz bulunmamalıdır.
4. Elektrik kablolarının çıkışının yanında, esnek bir hortumun (ürünle verilir) bağlanması gereken plastik bir bükülmüş başlık vardır: bu, temas eden havanın soğutulmasıyla üretilen kondensatların boşaltılmasıdır. evaporatör. Bu yoğuşmalar, güvenlik grubunun taşması için gereken tahliye hattına katılır.
Üst kapak tespit elemanlarının sökülmesi
5. Isı pompasına erişim (kanallarla montaj için zorunludur), onu örten kapakları sökerek yapılır. Diğerlerini serbest bırakacak üst kapağın 6 bağlantı noktasını sökerek başlayın. Ardından kontrol ve programlama ekranının dikey koruma kapağını sökün ve çıkarın.
Merkezi bağlantı elemanı sökülür
6. Açmadan önce yan kapağın merkez mandalını çıkarın ve elektrik kablolarının çıkışlarına ve yoğuşma çıkışına ilişkin gerekli önlemleri alarak çıkartın.
Izgara ve akustik tuzak kaldırıldı
7. 2 tarafın yalıtım iç kısmı, ortada, bu aksesuarın üst ve altına hava girmeye veya çıkmaya zorlayan akustik bir tuzak kaplı bir ızgarayı kapsar. Kanalların montajı durumunda, bunların sökülmesi açıkça gereklidir. Daha sonra özel olarak uyarlanmış bir manşon ile değiştirilecektir. Kollu ve kollu ilk tedarikin bir parçası değildir ve fazladan sipariş edilmelidir.
8. Kapakların yokluğu, ekstra enerjinin, termostatının ve topraklamanın elektrik direncinin devre kartını keşfetmeyi mümkün kılar.
9. Uzun dikey kaputun altında, kontrol ekranı aynı zamanda, hemen üstünde, ısı pompasının tüm elemanlarının elektrik kutusu bağlantısıdır.
10. Kontrol panelinin sağ tarafında, hava çıkış tarafında, kendisine bitişik olan ve soğutucuyu ısıtmaya başlayan buharlaştırıcı dahil olmak üzere çeşitli bileşenleri havalandırmak için kullanılan bir fan vardır.
11. Sol tarafta, hava girişi tarafında, işlevi kondensere girmeden önce soğutucuyu yüksek bir sıcaklığa getirmek olan kompresördür (kondenserin içinde bir tür bobin). balon), ısınması gereken su ile temas halindedir.
Elemanların iyi konumlandırılması
12. Bu dalma görünümü, ısı pompasının cihazlarını oluşturan zincirin elemanlarını konumlandırmak için kullanılır. Kondenser kanatçıkları, soğutucu akışkan sistemi borusu, elektrik bağlantı kutusu (sağda) ve en solda yoğuşma tahliyesi gösterilmiştir.
5 sorudaki sıhhi termostatik musluk sorunları
Termodinamik bir balonun bakımı için ipuçları
Aerotermal ile ısıtma asmak nasıl?
Isı pompası ile kullanım sıcak suyu üretin
Elektrikli su ısıtıcısını uygun şekilde muhafaza edin
Elektrikli su ısıtıcısının bakımı ve onarımı nasıl yapılır?
Termodinamik su ısıtıcısının montajı (1)
Süper panel güneş enerjili su ısıtıcı nasıl kurulur?
Kontrollü çıkış sıcaklığı su ısıtıcısı (Familio)
Güneş enerjili su ısıtıcı (Biopack): açıklaması
Elektrikli bir sıcak su deposunu değiştirin
Isı pompası (PAC): Isıtma veya iklimlendirme için ekonomik ve verimli
Video Talimatları: Elektrikli kombi nedir..? Nasıl çalışır.? Sarfiyatı nedir.?
Etiketler: termodinamik, ısıtıcısının, açıklaması, için, sıhhi tesisat / sıhhi |
Güvenlik grubunu değiştirdikten sonra sıcak su basıncında düşüş
Çim biçme makinesi: kesme sistemleri
Yatak odasının yanındaki banyo
Eski bir tabloyu geri yükle
Maruz kalan taşlardaki derz harcı kalıntılarını temizleyin
ÇATI ÇATI ÇATISININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?
Döşenmiş ve çatlak bir terası tamir edebilir miyiz?
Ahşabın temel özelliklerini anlatan malzeme levhası - fiche handymandudimanche.com tarafından sunulmaktadır.
Çatı katı için panellerin kalınlığı
Boyama: crackle etkisi