TYA-B-C Yangın Damperi K-30 K-60 K-90 | TEKİNBAŞ HAVA KONTROL SİSTEMLERİ
Geri Dön TYA-B-C Yangın Damperi K-30 K-60 K-90
TYA-B-C Yangın Damperi K-30 K-60 K-90
Yangın damperleri, ateş ve dumanın diğer bölümlere yayılmasını engellemek için havalandırma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. TYA-30dk, TYB-60dk, TYC-90dk süre ile yangına dayanıklı olarak üretilmektedir . Damperler 72ºC sigortalı veya motorlu ve duyar elemanlı olarak üretilir. Kanaldan geçen hava sıcaklığı 72ºC'yi geçtiğinde, duyar eleman otomatik olarak motoru; veya sigorta koparak yay mekanizmasını harekete geçirmektedir.
Motora veya yay mekanizmasına bağlı olan klape kapanarak yangın olan bölgelerdeki hava kanallarının izole edilmesini sağlamaktadır. ıstek halinde diğer sıcaklıklarda etkin olan duyar eleman veya sigorta kullanılabilir. Sigorta kontrolü için damper üzerinde bir kontrol kapağı bulunmaktadır. TYC (K-90) tipinde, belli bir sıcaklıkta genleşen malzeme bulunmakta ve klapenin dört bir yanını kapayarak sızdırmazlığı sağlamaktadır.
Ayrıca yangın damperi üzerinde bulunan tüm ek yerleri DIN 4102 standardına uygun yangına dayanımlı mastik ile doldurulmaktadır. Kanalların duvar geçişlerine, duvar içine veya dışına monte edilebilir. Yangın damperinin eni 200 ila 1500 mm; yüksekliği ise 200 ila 800 mm arasında üretilmektedir. Bundan büyük ölçüler gerekirse, yanyana koyulan parçalı üretim yapılmaktadır.
Döküman olarak kaydedin
© 2017 Tekinbas.Net - Tüm Hakları Saklıdır. | Elkom Yazılım