KOMBİ ve TESİSAT ÖNERİ SAYFASI (ANA KONU) » Sayfa 748 - 834
25 Aralık 2019 22:20:32 Konu Sahibi
rc100ü sökmeyin sizin sorun ısı kayıpları + yetersiz petek metrajı en üst kat ve yalıtımsız bina ve net 120m2 net evde 8mt petek olmaz. petek metrajını arttırıp danfoss termostatik vanalar kullanmanız lazım böylece hızlı bir şekilde ısı rejimi oturur konforunuz artar. termostatik vanalar petekleri kısar
o.t ise kombi kazan sıcaklığını düşürür. kombinin ekranına bakın 60c hep sabit mi yoksa 40c lere kadar iniyor mu. eğer 40c lere kazan sıcaklığını rc100 indiremiyorsa ısıkayıplarından dolayıdır
petekler yetersiz geliyor dışardan soğuk giriyor kombi durmadan çalışıyor
25 Aralık 2019 22:22:32 Konu Sahibi
teklif normal. kalorifer tesisatında pprc boru kullanacaklarsa çapı 32mm iste. 25mm ve 20mm yapmasınlar
kombiden itibaren 32mm ile başlatsınlar son 1 veya 2 petekte çap 25mm e düşebilir
ve kombinin altına plastik kombi bağlantı seti değil metal/pirinç tam geçişli vana+filtreler
Ghost0791 kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
25 Aralık 2019 22:23:01
Sizin tavsiyeniz ile ürünleri seçtim ama altyapı ile ilgili problemim var. Kombi Bosch 2300 ve Modülasyonlu termostat var. Evdeki eski tesisat nedeniyle, muhtemelen boru çapları in dar olması kaynaklı son petek ısınmıyor doğru düzgün. Kombi 50 derece te ayarlı ne zaman baktığımda 52 lere çıkıyor. Hiç kombi nin derece sinin düştüğünü görmedim. Yanlış mı kullanıyorum. Birde son oda tesisatıni az kırıp dökerek nasıl halledebiliriz @disintegration
25 Aralık 2019 22:26:31 Konu Sahibi
eski kombi hermetik ise eski kombi sökülüp aynı yere yoğ kombi takılacaksa tadilat projesi çizilmiyor. kombi değişim formu yeterli. neyin iznini alacaklar anlamadım
resmi servisin avantajı kombi değişiminde hemen sonra kombinin garantisini başlatırlar. dışardan usta getirtirsen değişim formu lazım. ankara daysan rüzgarlı caddesindeki kombici esnaflara sorabilirsin. esnaf proje çizmeye yetkili biriyle anlaşırsan komni montajı+değişim formu tek elden hallediyorlar. o belge ile kombinin yetkili kombi servisini çağırıyorsun eve gelip kombinin garantisini başlatıyorlar
25 Aralık 2019 22:29:43 Konu Sahibi
modülasyonlu o.t varsa kombi kazan sıcaklığı 60c olmalı
ev ısındıkça kazan sıcaklığı 50 45 40c şeklinde iner
tabi herşey yolundaysa
kalorifer tesisatı sıva altı mı yoksa süpürgelik mi?bir de pprc boru ise boru çapları nasıl? 20mm mi yoksa 25 mm mi?
kombiye yakın iyi ısınan petekleri kapattığınızda son petek ısınıyor mu?
25 Aralık 2019 22:42:04
60 C getiriyorum.tesisat sıvı alti muhtemelen 25 ve son odalar herhalde 20 ilk.tum petekleri kapatıp son Petek’i açtığımda eskisinden daha iyi ama alev alev değil.alt taraf hep soguk
25 Aralık 2019 22:47:56
Hocam eski kombimiz hermetik, yenisi de yoğ. Öyleyse söylediğiniz gibi yaparak halletmeye çalışacağım, yetkili servis gelmeden kombiyi çalıştırıp evi ısıtmamız garantiyi bozar mı peki? Çok teşekkür ederim.
Ekleme: hocam ruzgarlidaki esnafla konuştum, 1000 tlden aşağı yapamayız dediler. projenin hermetikten tam yoğuşmalıya geçiş olsa dahi çizileceğini ifade ettiler, başka bir alternatif için aramayı sürdüreyim mi? yoksa anlaşıp değişim için çağırayım mı? fikrinizi alabilirsem çok sevinirim, teşekkür ederim
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi betabahisci1 -- 26 Aralık 2019; 9:35:4 >
25 Aralık 2019 23:05:58
Dubleks daire kombi alt katta olacak. Daha önce ki yorumunuzda alt kat 32mm, üst katta ise 25mm tercih edin demiştiniz. Yine yorumunuz üzerine Dizayn oksi plus ilk tercihim olacak ama bunu kullanmayanlara da diğer firmaların folyolu olanlarından ısrar edeceğim. Oda termostatı mı yoksa sık kullanılan odalarda danfoss mu tercih etmeliyim?
Bir de bir konuya değineceğim Antalya için konuşuyorum Pazartesi gününden beri Enerya yetkili 6-7 firmayı aradım keşif için sadece 1 tanesi çıktı geldi. Ne kadar yoğun olurlarsa olsunlar yarım saat sürecek keşif için adam gönderemiyorlar. Bu Antalya esnafı gerçekten işten soğutuyor insanı. İş yaptıracak adam bulmak ayrı dert işe başladıktan sonraki süreç ayrı dert. Sizin Antalya için önereceğiniz yer var mı?
25 Aralık 2019 23:43:46
Kombi 60c ayarlı ot 21.5 bu sıcaklığa ulşınca ev ot kazanı en düşük 50-55c de çalıştırıyor daha düşük hiç yanmıyor yani dediğiniz 40c yi ben kullandığım ilk gübden beri hiç görmedim..ki şu an dışarıda hava sıcaklığı 12c termometre ile ölçtüm..
Peki en önemli soru belkide petwk metrajını kaç m ye çıkarmamı önerirsiniz. Bide buyuk tek petekmi küçük ama 2 petekmi kullanmalıyım ısının homojen dagılımı için
Son olarak kombim kaç m petek boyuna kadar düzgün su basabilir(buderus gb 062)
26 Aralık 2019 00:04:26
yakın zamanda kombi alacağım. Buderus markasını önerdiler çevremden. sizin bir öneriniz var mı acaba?
26 Aralık 2019 09:49:03 Konu Sahibi
dediğim gibi, kazan sıcaklığını düşüremiyor kombi ve o.t de sorun yok. evde+petek metrajında sorun var
balkonlar hariç, koridor hol dahil tüm odaların m2 lerini ve petek boylarını yazmanız lazım: örnek koridor 11m2 petek yok, salon 28m2 100+120cm petek...gibi
oda büyükse ve yeriniz müsaitse tek büyük petek yerine 2 tane petek
26 Aralık 2019 09:50:17 Konu Sahibi
buderus gb62 ve gb22 öneririm özellikle gb62 popüler bir kombi forumda konusunu ben açtım çok sayıda kullananı var
alternetif kombi önerileri için bu konunun ilk sayfasına bakmanızı öneririm
26 Aralık 2019 09:52:25 Konu Sahibi
ev dubleks olduğu için alt kattaki peteklere danfoss termostatik vanalar öneririm. ayrıca kablosuz o.t olursa iyi olur mobil olarak istediğiniz yerde ölçüm yapıp kullanırsınız
dubleks evlerde bir kere termostatik vanalar şart kat faktöründen dolayı.üst kattaki petekler daha iyi ısınır evde sıcaklık homojen dağılır
26 Aralık 2019 11:31:26 Konu Sahibi
26 Aralık 2019 16:58:32
26 Aralık 2019 21:56:48
Öncelikle herkese iyi forumlar dilerim. Evimde kullanmış olduğum ve 10 yıldan fazla süredir kullanılan kombi ömrünü tükettiğinden kaynaklı kombi almaya karar kıldım ve daikin ndj 28kw karar kılmışken bayi ile fiyat konusunda anlaşamadığımızdan kaynaklı Viessmann Vitodens 100-W 26 Kw karar kıldım ve aldım. Cumartesine kadar evimde montajı yapılmış olacak ve şuana kadar şikayet varda en az şikayet yiyen kombi firması diyebilirim. Kullanan var ise memnuniyetsizlik yaşıyormusunuz? ustalar geldiğinde yaptırmam gereken özel birşey var ise kendilerine iletebileceğim açıklamaları belirtirseniz sevinirim. Bu arada kampanya olduğundan içinde termostat' da gelecektir ve salona takmayı planlıyorum.
26 Aralık 2019 22:51:27
Bu denli sorulara cevap vermenize ayrıca teşekkür ediyorum..
Evin ölçülerine gelince. (cephe güney batı kuzey)
Mutfak 11m2 (güney) petek boyu 0.8m
Oturma odası 14 m2. (güney-batı) petek boyu 1.3m
Salon 22m2 (güney kısa-batı uzun-kuzey) petek boyu 1.8m tek petek
Antre 12m2 petek boyu 1m
Hol 5m2 petek yok
Çocuk odası 19m2 (batı-kuzey) petek boyu 2m tek petek
Yatak odası 15 m2( batı-kuzey uzun) 1.3m petek
27 Aralık 2019 09:27:36
Genelde havlupanı kullanan yok etrafımda, kimi çok ısıyı çok çekiyor diyor kimisi de gereksiz israf diyor bilmiyorum katılır mısınız?
27 Aralık 2019 10:19:39
Birşeyler kurutmak için iyi bir dizayn olsa da ısı transferi açısından sınıfta kalıyor. Birde eğer üzerinde sürekli birşeyler var ise ısı transferi neredeyse sadece yan taraflarından gerçekleştiği için ısı transferi iyice bozuluyor. Özellikle banyonuz dış duvara bakıyorsa ısıtması mümkün değil, ısı transferi az olduğu ve boru şeklinde bir yapısı olduğu için tesisatta kısa devre oluşturuyor, dönüş suyu evin genelinde aslında olduğundan daha sıcak olarak geri dönüyor, bu da yoğuşmalı kombilerde istenen bir durum değil, ancak dönüş suyu daha sıcak geldiği için kombi de daha çabuk modulasyona giriyor bu tarafı da iyi. Bunun dışında özellikle kombiye çok yakın bir yerde ise kesinlikle reglaj ayarı yapılmalı yoksa oluşturduğu kısa yol nedeni ile uzak peteklere suyun dağılımını bozuyor. Yani sonuçta amaç bireyler kurutma ise iyi (ben bizim havlupanlara şimdiye kadar havlu asıldığını görmedim), ama ısıtma ise en kötü petek en iyi havlupandan iyidir.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kir-pi -- 27 Aralık 2019; 10:20:40 >
27 Aralık 2019 10:38:18 Konu Sahibi
vitodens 100w hem çevremde hem forumda pek kullananı görmedim.pahalı bir kombi bir keresinde kapağını açıp parçalarına bakmıştım komponentleri kalitelidir.
iyi bir montaj istiyorsanız kombinin altına plastik kombi bağlantı seti istemeyin metal/pirinç tam geçişli vana+filtreler isteyin,bacanın eğimi %3-5 yukarı doğru eğimli olsun.sigorta kutusu kombinin altında değil yanında olsun
oda termostatı da bana göre gerekli salona taktırın. hatta yapabiliyorsanız mutfak gibi ısınan birkaç odaya da danfoss termostatik vanalar takılabilir
zaf3r89 kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör