VARko-312 (12 Kademeli) Trifaze Kontrol - AS ELEKTRİK
88,95 TL'den başlayan taksitlerle!
58225 AS PUAN
Mekanik sayaç bağlı olan her türlü işletme için ,ve Elektronik sayaç bağlı olan ancak, trifaze yüklerin monofaze yüklere göre çok daha fazla olduğu
işletmeler için uygundur.
Büyük güç tüketen ve trifaze yüklerin çoğunlukta olduğu fabrikalarda kullanılabilir.
VARko-312'yi diğer mevcut rölelerden farklı kılan en
1- 3 fazdan akım ve gerilim örneği ile çalışıp, aktif, reaktif güçleri ve enerjileri hesaplaması, bulduğu bu değerleri kompanzasyonda kullanması,
4- Her kademedeki kondansatör güçlerini otomatik olarak bulması ve göstermesi (istendiğinde kondansatör güçleri kullanıcı tarafından girilebilir. Ayrıca, değer yanlış girilmiş olsa bile, cihaz bu durumu tesbit eder ve düzeltir)
5- Kondansatör güçlerini hesaplarken bile, kompanzasyonu durdurmaması,
6- Normal bölge sınırlarını ve kademe alma-çıkarma zamanlarını tüketilen % reaktif/aktif enerjiye göre dinamik olarak değiştirmesi,
7- Her kademe için, ayrı ayrı tutulan kademe alma çıkarma zamanları sayesinde, kondansatör ömrünün uzaması,
8- Akım trafolarının polarite yönlerini (k,l) ters bağlı bile olsa, doğru olarak öğrenmesi,
9- İhtiyaç duyulan kondansatör güç değerini hesaplaması ve direkt olarak ilgili grubu bulup devreye alması ya da çıkarması, ( Bu sayede en hızlı kompanzasyonu gerçekleştirir)
10- Çok sayıda alarm bilgisine sahip olması,
- Sistem hatası (kondansatörlerin cihaz tarafından görülememesi durumu)
- Kondansatör hatası ( kondansatörün, fazlara ait güçleri arasındaki dengesizliği sezip uyarma)
- Faz yokluğu
11- 3 faza ait güçlerin vektörel toplamından hesaplanan bileşke güç faktörüne ( ?Cos? ) göre kompanzasyon yapması,
Cihaza enerji verildiğinde öncelikle gerilim değerlerini kontrol eder. Daha sonra akım trafolarının yönlerini (ters bağlanmış olsa bile) bulur.Bileşke reaktif güç ve bileşke güç faktörünü hesaplayıp, sistemin o anki reaktif yönünü bulur.
Normal sınırlarının içine çekmek için kompanzasyona başlar.Cihaz, her faza ait tüketilen aktif, indüktif(+Q), kapasitif (-Q) güçleri ve enerjileri ölçer. İndüktif enerji ile kapasitif enerjiyi ayrı ayrı depolar ve herbirini aktif enerjiye bölerek, sistemin yüzde kaç indüktif ya da kapasitif olduğunu sürekli izler. Kademe alma ve çıkarma zamanları her kondansatör grubu için ayrı ayrı tutulur. Gerektiğinde zamanı dolmuş olan kademe, devreye alınır veya çıkarılır. Zamanlar ve Normal bölge sınırları, tüketilen reaktif enerjiler ile ilişkilendirildikleri için dinamik olarak
max. değer ile min.değer arasında oransal olarak değişirler. Çalıştığı sürece her kademe alma-çıkarma işlemi yaptığı sırada ilgili kondansatör grubunun güç değerini hesaplar.Kondansatör güçlerindeki değişimleri de farkeder. Kompanzasyon için en uygun kondansatör değerini bulur ve devreye alır ya da çıkartır.