Download "TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi"
1 Hava Koşullandırma Haber Bülteni / Sayı 91 Ocak 2015 / Sayı 72 TEKNİK BÜLTEN VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya Yüksek Enerji Tasarrufu Yüksek Güvenilirlik Yeşil Bir Veri Merkezi İçin Modern Çözüm 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi Geleceğin şehri olarak tasarlanan Zelenograd, Rusya nın en önemli elektronik ve yüksek teknoloji merkezlerinden bir tanesidir. Bu merkezde kurulu olan Alabushevo Veri Merkez inde, IT Soğutma alanında Türkiye distribütorlüğünü Alarko Carrier ın yürüttüğü RC GROUP firması hassas kontrollü klimaları ve free cooling yapabilen soğutma grupları Veri Merkezi havalandırmasına çözüm olarak uygulanmıştır. Alarko Carrier E Bülteni almak istemiyorsanız adresine mail gönderiniz. 1
2 Teknik Bülten Müşteri: Radius, Rusya'daki en büyük Genel Amaçlı Veri Merkezi Sağlayıcısı ve İşletmecisidir. Bu proje, modern Veri Merkezi anlamında ülkede referans gösterilen bir yerdir. Bu değerlendirme Alabushevo Veri Merkezi temel projesinden alınmıştır. Soğutma kapasitesi kw 1106 Free Cooling kapasitesi kw 1093 Güç girişi kw 372,00 Kompresörler n 2 Gaz devreleri n 2 Ağırlık kg Ses basıncı db(a) 81,0 Proje: RC GROUP iklimlendirme sisteminde 12 adet yüksek verimli free coolingli soğutma grubu (her biri 1,1 MW) 108 adet soğuk su beslemeli CRAC ünite ve 9 adet doğrudan genleşmeli CRAC ünite ile eşleştirilmiştir Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi: 14 MW Ölçü H 6 Soğutma kapasitesi kw 59,5 Hava debisi m3/h Ağırlık kg 466 Ses basıncı db(a) 57,3 Alttan Üflemeli Hava İletimi Hava iletimi binanın zemini ile yükseltilmiş zemin arasında bulunan hava besleme plenumu aracılığıyla alttan yapılır. Bu çözüm genellikle yüksek-teknolojiye sahip odaların iklimlendirilmesi için kullanılır ve ısı yükünün odanın tüm alanlarına eşit bir şekilde dağılmış olduğu durumlar için en çok tercih edilen yöntemdir. 2
3 Ocak 2015 / Sayı 72 İlave Devre Bataryası CW cihazlarının yedeklenmesi için sistemin soğuk suyu harici/ilave bir soğutma grubundan sağlaması Soğuk su bataryası İlave devre bataryası Hava debisi İlave devre vanası NEXT DX 060 Z2 Ölçü H 6 Soğutma kapasitesi kw 57,0 Hava akışı m3/h Kompresörler n 2 Ağırlık kg 694 Ses basıncı db(a) 72,5 Free Cooling Bölmeli Hava Soğutmalı Paket Tip Su Soğutma Grupları Makinelerde W pozisyonunda dört yoğuşma bataryası, vidalı kompresörler, aksiyal fanlar, ve shell and tube evaporatör, yatay hava emiş ve dikey basma bulunmaktadır. GLIDER FREE ürün serisi Soğutma kapasitesi kw Free Cooling kapasitesi kw FREE COOLING sistemi Free Cooling, dış ortam sıcaklığı düşük olduğunda kompresörleri devre dışı bırakan bir soğutma tekniğidir, hava koşullandırma sistemi için elektrik tüketiminde önemli bir düşüş sağlar. Dış ortam sıcaklığının soğutma için gerekli sıcaklıktan düşük kalması durumunda enerji tasarrufu daha yüksek olacaktır. Epoksi boyalı galvanize çelik profil gövde. Vidalı kompresörler Kademesiz hız kontrollü aksiyal fanlar Her kompresör için bir soğutucu akışkan devresine sahip shell and tube tipi evaporatör Free cooling sistemi Elektronik genleşme valfi MP.COM mikro-işlemci kontrolü Ayrı bölmede elektrik kutusu Güvenlik kilidi olan ana şalter 3
4 Teknik Bülten Soğuk Su Beslemeli Hassas Kontorllü Klimalar Soğuk su beslemeli hassas kontrollü klimalar, bina içinde yüksek teknolojiye sahip uygulamalar için kullanılabilir. NEXT CW ürün serisi Soğutma kapasitesi 10,3 +104,0 kw Alüminyum çekme gövde epoksi toz boya ile boyanmıştır. Plug fanlar İç çerçeve ve dış çerçeve epoksi toz boya ile boyanmış alüminyum. Panellerde hava sızdırmazlığını sağlamak üzere iç çerçevede sızdırmazlık elemanları bulunmaktadır. Galvaniz çelik sac panellerin dışı PVC film ile kaplanmış ve içi ses emici malzeme ile yalıtılmıştır. Paneller görünmez montaj sistemi kullanılarak çerçeveye sabitlenmiştir. EC Motorlu Plug Fan: Senkron fırçasız motor Entegre elektronik akım düzenleme sistemi Yüksek verimlilik (%83-86) Minimum enerji girişi 0-10 VDC oransal sinyal ile kademesiz dönüş hızı kontrolü Elektromanyetik gürültü yapmaz Doğrudan Genleşmeli Hassas Kontrollü Klimalar Doğrudan genleşmeli hassas kontrollü klimalar, bina içinde yüksek teknolojiye sahip uygulamalar için kullanılabilir NEXT DX ürün serisi Soğutma kapasitesi 6,6 +97,3 kw Taban ve gövde epoksi boyalı alüminyum profil çerçeveden ve paneller dışı PVC film kaplanmış galvanize çelik sacdan imal edilmiştir Plug fanlar Skrol kompresör R407C soğutucu akışkan Soğutucu akışkan devresi: tek veya çift Ayrı bölmede elektrik kutusu Güvenlik kilidi olan ana şalter Hava soğutmalı kondenser DX serisi, TEAM MATE kondenser serisi ile birlikte kullanılmak üzere planlanmıştır. Kurulumu yapılan modeller: TEAM MATE STD M35 aksiyal fanlı, nominal kapasite: 37,4 kw 4
5 Ocak 2015 / Sayı 72 Alabushevo Rusya Federasyonu Moskovskaya Oblasf eyaletinde/bölgesinde bulunmaktadır. Alabushevo - Moskova: 41 km Veri Merkezinin Başlıca Karakteristik Özellikleri Bina sayısı: 3 Her bir Binanın Alanı: 4366 m² Üç Veri Merkezi Binasının Toplam Alanı: m² Her modülde bulunan Sunucu Rafı sayısı: 406 Veri Merkezinde bulunan Toplam Raf sayısı: 1218 Veri Merkezi Güvenilirlik Seviyesi: TIER III + (99,98) Elektrik Tüketimi: 21 MW Moskova Alabushevo Veri Merkezi, Gelişmiş Mühendislik Altyapısına sahiptir. Burası Rusya Federasyonunda Uluslararası alanda tanınan Uptime Institute TIER III standardını karşılayan tek veri merkezidir. Tasarım çözümü optimum düzeye getirilmiştir: Enerji kayıpları minimuma indirilmiş Enerjiden faydalanma oranı maksimuma çıkarılmıştır Veri merkezinin mühendislik sistemlerinin yüksek enerji verimliliklerinin bir sonucu olarak, aşağıdaki faydalar beklenmektedir: - Mühendislik ekipmanlarının optimizasyonu sonucunda, sunucuların enerji tüketimi düşecektir - Güç kaynağı sistemlerinin optimizasyonu sonucunda, UPS ve PDU enerji tüketimleri düşecektir - Soğutma sistemlerinin optimizasyonu sonucunda, hassas klimaların ve soğutma gruplarının enerji tüketimi düşecektir Veri merkezi müşterilerine eksiksiz bir bilgi altyapısı tedarik hizmeti sağlayacaktır. İşletme modeli klasik yaklaşım ile cloud yaklaşımını bir araya getirmektedir - Altyapı Hizmeti sağlamaktadır. Sanal Masaüstü Altyapısı ise Yazılım Hizmeti sağlamaktadır. Uzun süredir Rusya da faaliyet gösteren ve en zorlu enerji verimliliği koşullarına uyumlu hem klima üniteleri, hem de free cooling yapabilen soğutma gruplarının tek sağlayıcısı RC GROUP, IT COOLING teknolojik iş ortağı olarak seçilmiştir. Yıl boyunca ENERJİ TASARRUFUNUZUN ne kadar olduğunu bulmak için uyumlu RC GROUP yazılımı aracılığıyla özel bir analiz gerçekleştirmesi için ALARKO CARRIER ı arayın... 5
Neden. Hassas İklimlendirme. Hassas İklimlendirme. teknik makale
Teknikmakale Hassas İklimlendirme Aralık 2014 Sayı 71 Sayın Okurumuz, Bu bültenle, çalışma alanımızda Alarko Carrier ve iş ortaklarımızın teknik ve geliştirme çalışmalarımızın açıklandığı makaleleri sizlerle
Ekim 2014 Sayı 68. RC Group hassas hava koşullandırıcıları Alarko Carrier güvencesiyle Türkiye de.bkz. www.alarko-carrier.com.tr
Ekim 2014 Sayı 68 Sayın Okurumuz, Bu bültenle, çalışma alanımızda Alarko Carrier ve iş ortaklarımızın teknik ve geliştirme çalışmalarımızın açıklandığı makaleleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız
İMAS A.Ş yılında Ltd. Şti. olarak Turan Muşkara tarafından kurulmuştur yılında A.Ş. olmuş ve ortak sayısı artmıştır.
Klima Cihazları İMAS A.Ş. 1967 yılında Ltd. Şti. olarak Turan Muşkara tarafından kurulmuştur. 1969 yılında A.Ş. olmuş ve ortak sayısı artmıştır. Türkiye sanayisi 1960 ların sonunda 1970 li yıllarda hızla
SOĞUTMALI INVERTER KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AKILLI SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ
Intelligent Cooling Solutions HAVA SOĞUTMALI TER KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AKILLI SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ Soğutma devresi Invertech tek veya çift soğutma devreli inverter kompresör teknolojisine sahip